export type SmokeListGroup = {
  title: string;
  items: string[];
};

export type SmokeBlock = {
  id: string;
  title: string;
  titleEn?: string;
  intro: string[];
  lists?: string[];
  groups?: SmokeListGroup[];
  image?: string;
  imageAlt?: string;
  isPng?: boolean;
};

export const smokeIntro = {
  title: "پایه و اساس سیستم کنترل دود پارکینگ",
  titleEn: "The basics of the parking smoke control system",
  text: [
    "در پارکینگ‌های بسته که امکان تهویه طبیعی میسر نیست، تهویه مکانیکی ضرورت پیدا می کند. در همین راستا سازمان آتش نشانی اقدام به تدوین ضوابطی تحت عنوان \"ضوابط و ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود\" نموده است که طبق بند 2-2 آن، کلیه ساختمان‌هایی که تعداد زیرزمین‌های آنها سه طبقه و یا بیشتر باشد یا مساحت ناخالص هر طبقه از زیرزمین های آنها بیش از 500 متر مربع باشد، ملزم به اجرای شرایط این دستورالعمل می باشند. (زیرزمین های بسته با مساحت کمتر از 500 متر میتوانند با دو فن معمولی مورد تهویه قرار گیرند)",
    "تهویه مکانیکی پارکینگ به دو روش کانال‌کشی و استفاده از جت فن می تواند انجام گیرد.",
    "بر مبنای استاندارد BS 7346-7 فن‌های تامین هوا و تخلیه دود باید توانایی حداقل 10 ACH در زمان حریق در زون حریق را داشته باشد و در زمان غیر حریق فن‌های تخلیه هوا می‌بایست توانایی جابجایی حداقل 6 ACH را داشته باشند.",
  ],
  image: "/images/pages/smoke/hero.png",
  videoUrl: "https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8i4hQ/vt/frame",
};

export const smokeBlocks: SmokeBlock[] = [
  {
    id: "jet-fan-system",
    title: "سیستم کنترل دود پارکینگ بر مبنای جت فن",
    titleEn: "Parking smoke control system based on jet fan",
    intro: [
      "سیستم جت‌فن، بر پایه جانمایی جت‌فن‌ها به جای کانال‌ها در سراسر پارکینگ قرار می‌گیرند. به صورتی‌که جت‌فن‌های نصب شده در سقف پارکینگ جریان هوا و دود را از سمت فن‌های دمنده هوای تازه به سمت منطقه وجود فن‌های تخلیه دود هدایت کرده و در این مسیر جریان دود و هوا را به صورت منحنی از بالا به پایین جابجا می‌کنند و همین امر سبب افزایش دید فرار برای خودروها و عابرین می‌شود و از ایجاد نواحی مرده (Dead Spots) در کلیه نقاط پارکینگ جلوگیری می‌کند.",
      "در سال‌های اخیر و با پیشرفت فن‌آوری سیستم جت‌فن به عنوان استاندارد جدیدی برای تهویه نرمال و تخلیه دود پارکینگ شناخته شده است. در واقع این سیستم جایگزین نوآورانه و خلاقانه‌تری نسبت به سیستم کانال می‌باشد.",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/1.jpg",
    imageAlt: "سیستم کنترل دود پارکینگ بر مبنای جت فن",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "equipment",
    title: "تجهیزات سیستم کنترل دود پارکینگ",
    intro: [],
    lists: [
      "فن‌های تخلیه دود مقاوم در برابر حریق",
      "فن‌های تامین هوای تازه",
      "تحمل افت فشار خارجی تا 50 پاسکال",
      "جت‌فن‌های آکسیال یا سانتریفیوژ مقاوم در برابر حریق",
      "دمپرهای دود موتوری",
      "سنسورهای دود",
      "پرده‌های دود بند",
      "سیستم قدرت و کنترل",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/2.png",
    imageAlt: "تجهیزات سیستم کنترل دود",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "all-needs",
    title: "پاسخی به تمام نیازها",
    intro: [
      "استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل دود پارکینگ بر پایه جت‌فن ضمن پاسخگویی به تمام نیازهای تهویه پارکینگ چه در حالت تهویه نرمال و چه در حالت تخلیه دود حاصل از آتش‌سوزی، در بسیاری موارد از مزایایی برخوردار است که سیستم بر پایه کانال نمی‌تواند این موارد را فراهم کند.",
      "استفاده از انواع مختلف جت‌فن، به شما این اجازه را می‌دهد که انعطاف‌پذیری قابل قبولی در سیستم جهت پاسخ به نیازتان در برابر سیستم کانال‌کشی در اختیار داشته باشید.",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/1.jpg",
    imageAlt: "جت فن سیستم کنترل دود",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "services-parking",
    title: "خدمات ما",
    intro: [
      "شرکت رسام تجارت هواران به عنوان یکی از معدود شرکت‌های فعال در زمینه سیستم‌های مدیریت دود، امکان اجرای انواع پروژه‌های کنترل دود پارکینگ را به صورت EPC را دارا می‌باشد.",
      "کارفرمایان ما تنها نقشه‌های معماری پارکینگ‌های پروژه را در اختیار ما قرار می‌دهند و در ادامه شرکت رسام تجارت هواران در تمامی مراحل طراحی، تامین، اجرا و راه‌اندازی سیستم کنترل دود در کنار شماست.",
      "همچنین این قابلیت در مجموعه ما وجود دارد که به واسطه متخصصان زبده خود نگهداری سیستم‌های کنترل دود پارکینگ را به عهده گیرد.",
      "شرکت رسام تجارت هواران افتخار همکاری در زمینه ارائه راهکارهای جامع سیستم‌های کنترل دود پارکینگ با شرکای جهانی خود را در موارد زیر داراست.",
    ],
    groups: [
      {
        title: "فن‌های تامین هوای تازه، جت فن‌ها و فن‌های تخلیه دود:",
        items: ["کمپانی BLAUBERG آلمان", "برند Havaran ایران"],
      },
      {
        title: "دمپرهای دود:",
        items: ["کمپانی LUFBERG چک/ GRUNER آلمان"],
      },
      {
        title: "پرده‌های دودبند:",
        items: ["کمپانی COOPERS انگلیس"],
      },
      {
        title: "سنسورهای دود:",
        items: ["کمپانی SENSE ترکیه"],
      },
    ],
    image: "/images/pages/smoke/jet.png",
    imageAlt: "خدمات سیستم کنترل دود پارکینگ",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "standards",
    title: "استانداردها",
    intro: [
      "تمام جت‌فن‌ها و فن‌های تخلیه دود دارای کلاس حرارتی F300 و F400 مطابق با EN 12101-3 می‌باشند.",
      "همچنین کلیه مراحل طراحی تا راه‌اندازی که توسط ما ارائه می‌شوند کاملا مطابق با استانداردهای زیر ارائه می‌شود.",
    ],
    lists: [
      "NFPA 88A: Standard for Parking Structures",
      "NFPA 92: Standard for Smoke Control Systems",
      "NFPA 101: Life Safety Codes",
      "BS EN 7346-7: Components for Smoke and Heat Control System",
      "قوانین و ضوابط سازمان آتش نشانی",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/jet.png",
    imageAlt: "استانداردهای سیستم کنترل دود",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "cfd",
    title: "محاسبات CFD برای بهترین طراحی",
    intro: [
      "ما با کمک CFD و شبیه‌سازی جریان دود، در بهینه‌ترین طراحی سیستم کنترل دود پارکینگ در کنار شما خواهیم بود.",
      "با کمک CFD، مطابق با استانداردهای جهانی و ضوابط سازمان آتش‌نشانی برای داشتن یک سیستم کنترل دود ایده‌آل که شامل محاسبه تعداد و جانمایی جت‌فن‌های مورد نیاز می‌باشد، برای هر پروژه‌ای قابل محاسبه است.",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/cfd.jpg",
    imageAlt: "محاسبات CFD",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "pressure-differential",
    title: "سیستم‌های ایجاد اختلاف فشار",
    intro: [
      "راهکاری برای ایجاد فضاهای عاری از دود و راه‌های فرار",
      "سیستم‌های ایجاد اختلاف فشار برای محافظت از راه‌های فرار و شفت‌های آتش‌نشانی طراحی می‌شوند. این مهم با محدودسازی منتشر شدن دود از یک فضا داخل ساختمان به فضاهای دیگر از طریق نشتی‌های موجود در مسیرها و درهای باز به دست می‌آید.",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/extract.jpg",
    imageAlt: "سیستم‌های ایجاد اختلاف فشار",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "positive-components",
    title: "اجزای سیستم‌های فشار مثبت راه‌پله و آسانسور",
    intro: [],
    lists: [
      "فن‌های تامین هوای تازه",
      "دمپرهای دود موتوری",
      "بالانس دمپرهای تنظیم فشار",
      "دمپرهای دستی حجمی",
      "سنسورهای اختلاف فشار",
      "سیستم قدرت و کنترل",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/positive-1.jpg",
    imageAlt: "اجزای سیستم فشار مثبت",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "critical-pressure",
    title: "فشار بحرانی",
    intro: [
      "اگر درها به سمت فضای محافظت شده بسته باشد، یک سیستم ایجاد اختلاف فشار امکان ایجاد شرایط قابل تحمل در داخل فضای محافظت شده به وسیله ایجاد فشاری بالاتر (به صورت نسبی) در داخل فضای محافظت شده را دارد.",
      "اگر اختلاف فشار کم باشد، امکان نفوذ دود به فضای محافظت شده وجود دارد و اگر این اختلاف فشار خیلی زیاد باشد ممکن است باعث شود که برای بازکردن درهای فرار نیروی زیادی نیاز باشد.",
      "جریان هوای بحرانی",
      "در شرایط درب باز، سیستم ایجاد اختلاف فشار می‌بایست برای ایجاد حداقل سرعت هوا از میان فضای باز درها به جهت جلوگیری از نفوذ دود از این فضاها به فضای محافظت شده طراحی شود.",
      "برای دستیابی به این سرعت هوا، فن تامین هوای تازه می‌بایست مقدار دقیقی هوا را که مناسب تامین سرعت هوا برای تمام درهای باز است را به فضای محافظت شده تزریق کند.",
      "سیستم ایجاد اختلاف فشار در ساختمان‌ها عموما برای محافظت از فضاهای ذیل به کار می‌رود:",
    ],
    lists: [
      "سیستم فشار مثبت راه‌پله (Staircase Pressurization System)",
      "سیستم فشار مثبت آسانسور (Lift Shaft Pressurization System)",
    ],
    groups: [
      {
        title: "استفاده از این سیستم‌ها برای دستیابی به اهداف زیر به کار می‌رود:",
        items: [
          "عدم نفوذ دود به راه‌پله‌ها و شفت‌های آسانسور و ایجاد راه فرار امن از این طریق",
          "ایجاد مسیر ایمن برای گذر پرسنل سازمان آتش‌نشانی از طریق راه‌پله و آسانسور",
          "محافظت از افراد موجود در راه‌پله و آسانسور",
          "عدم گسترش دود از طریق راه‌پله و آسانسور به طبقات دیگر",
        ],
      },
    ],
    image: "/images/pages/smoke/positive-2.jpg",
    imageAlt: "فشار بحرانی و سیستم فشار مثبت",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "smoke-penetration",
    title: "سیستم حفاظت از نفوذ دود",
    titleEn: "Smoke Penetration Protection System",
    intro: [
      "کلیه مراحل طراحی تا راه‌اندازی که توسط ما ارائه می‌شوند کاملا مطابق با استانداردهای زیر ارائه می‌شود.",
    ],
    lists: [
      "NFPA 101: Life Safety Code",
      "NFPA 92: Standard for Smoke Control Systems",
      "BS EN 12101-6: Specification for Pressure Differential Systems",
      "BS 5588-4: Code of Practice for Smoke Control Using Pressure Differentials",
      "قوانین و ضوابط سازمان آتش نشانی",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/composite.png",
    imageAlt: "سیستم حفاظت از نفوذ دود",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "services-pressure",
    title: "خدمات ما — فشار مثبت راه‌پله و آسانسور",
    intro: [
      "شرکت رسام تجارت هواران به عنوان یکی از معدود شرکت‌های فعال در زمینه سیستم‌های مدیریت دود، امکان اجرای انواع پروژه‌های فشار مثبت راه‌پله و آسانسور به صورت EPC را دارا می‌باشد.",
      "کارفرمایان ما تنها نقشه‌های معماری پروژه را در اختیار ما قرار می‌دهند ودر ادامه شرکت رسام تجارت هواران در تمامی مراحل طراحی، تامین، اجرا و راه‌اندازی سیستم کنترل دود در کنار شماست.",
      "همچنین این قابلیت در مجموعه ما وجود دارد که به واسطه متخصصان زبده خود نگهداری سیستم‌های فشار مثبت را به عهده گیرد.",
      "شرکت رسام تجارت هواران افتخار همکاری در زمینه ارائه راهکارهای جامع سیستم‌های فشار مثبت راه‌پله و آسانسور با شرکای جهانی خود را در موارد زیر داراست.",
    ],
    groups: [
      {
        title: "فن‌های تامین هوای تازه:",
        items: ["کمپانی BLAUBERG آلمان", "برند Havaran ایران"],
      },
      {
        title: "دمپرهای دود:",
        items: ["کمپانی LUFBERG چک/GRUNER آلمان"],
      },
      {
        title: "سنسورهای اختلاف فشار:",
        items: ["کمپانی SENSE ترکیه"],
      },
    ],
    image: "/images/pages/smoke/composite.png",
    imageAlt: "خدمات سیستم فشار مثبت",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "life-safety",
    title: "راهکارهایی برای حفاظت از جان",
    intro: [
      "پایه و اساس سیستم تخلیه و کنترل دود",
      "کریدورها به وسیله سیستم تخلیه دود مکانیکی سرویس‌دهی می‌شوند. هدف سیستم تخلیه دود در کریدورها، پاکسازی و حذف دود در طول تخلیه افراد حین آتش‌سوزی یا حین عملکرد آتش‌نشان‌ها می‌باشد. این سیستم همچنین به خنک‌سازی سازه و عدم تغییر شکل سازه کمک می‌کند.",
      "علاوه بر حجم دود تخلیه شده، می‌بایست هوای تازه نیز به محیط تحت حریق تزریق شده و حجم این هوا می‌بایست بر مبنای حجم دود تخلیه شده باشد.",
      "سیستم تخلیه دود کریدور",
      "سیستم تخلیه و کنترل دود شامل تجهیزات، راهکارها و نکات طراحی است که برای فضاهای دارای کاربری مشخص مانند اداری، تجاری، آتریوم، انبار و به طور کل فضاهایی که دائما در معرض تردد و استفاده هستند تعریف می‌شود تا از انباشت و گسترش دود در این فضاها جلوگیری شود.",
      "سیستم تخلیه دود پویا (DYNAMIC)",
      "یک سیستم تخلیه دود مکانیکی که توانایی کامل حذف دود و محصولات ناشی از احتراق را از فضای تحت طراحی تخلیه دود را داشته و همچنین در این شیوه تزریق هوای تازه باعث ایجاد یک فضای کاملا بدون دود در زیر لایه دود که در بالای سطح قرار می‌گیرد می‌شود.",
      "سیستم تخلیه دود ایستا (STATIC)",
      "سیستم مهار و تخلیه دود",
      "یک سیستم تخلیه دود بر مبنای تهویه طبیعی که در آن از مخازن دود، کانال‌های موضعی، بازشوهای دائمی یا پنجره‌های بازشوهای اتوماتیک و پنل‌ها و لوورهایی که به وسیله دتکتورهای دود عمل می‌کنند، برای تخلیه دود از فضای تحت طراحی استفاده می‌شود.",
    ],
    lists: [
      "سیستم تخلیه دودی برای آتریوم‌ها، انبارهای بزرگ و کارخانه‌ها",
      "استفاده از پرده‌های دود ثابت یا اتوماتیک جهت ایجاد زون‌های دود مجزا با کمک دیگر سیستم‌های کنترل حریق مانند سیستم اعلان حریق یا اسپرینکلر",
      "استفاده از بازشوهای اتوماتیک برای تهویه طبیعی یا فن‌های تخلیه دود برای تهویه مکانیکی",
      "تخلیه سریع دود از منطقه آتش سوزی",
      "ایجاد راه فرار ایمن در کلیه فضاها",
      "عدم انباشت دود در منطقه آتش سوزی",
      "انتقال لایه دود به فضاهای با ارتفاع بالا جهت تخلیه طبیعی یا مکش توسط فن‌های دود",
    ],
    image: "/images/pages/smoke/corridor.jpg",
    imageAlt: "راهکارهایی برای حفاظت از جان",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "services-extraction",
    title: "خدمات ما — مهار و تخلیه دود فضاهای کاربردی",
    intro: [
      "شرکت رسام تجارت هواران به عنوان یکی از معدود شرکت‌های فعال در زمینه سیستم‌های مدیریت دود، امکان اجرای انواع پروژه‌های مهار و تخلیه دود فضاهای کاربردی را به صورت EPC دارا می‌باشد.",
      "کارفرمایان ما تنها نقشه‌های معماری پروژه را در اختیار ما قرار می‌دهند و در ادامه شرکت رسام تجارت هواران در تمامی مراحل طراحی، تامین، اجرا و راه‌اندازی سیستم کنترل دود در کنار شماست.",
      "همچنین این قابلیت در مجموعه ما وجود دارد که به واسطه متخصصان زبده خود نگهداری سیستم‌های مهار و تخلیه دود را به عهده گیرد.",
      "شرکت رسام تجارت هواران افتخار همکاری در زمینه ارائه راهکارهای جامع سیستم‌های کنترل دود پارکینگ با شرکای جهانی خود را در موارد زیر داراست.",
    ],
    groups: [
      {
        title: "فن‌های تامین هوای تازه و فن‌های تخلیه دود:",
        items: ["کمپانی BLAUBERG آلمان", "برند Havaran ایران"],
      },
      {
        title: "دمپرهای دود:",
        items: ["کمپانی LUFBERG چک/GRUNER آلمان"],
      },
      {
        title: "پرده‌های دودبند:",
        items: ["کمپانی COOPERS انگلیس"],
      },
      {
        title: "سنسورهای دود:",
        items: ["کمپانی SENSE ترکیه"],
      },
    ],
    image: "/images/pages/smoke/atrium.png",
    imageAlt: "خدمات مهار و تخلیه دود",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "extraction-standards",
    title: "استانداردها — کنترل و تخلیه دود",
    intro: [
      "کلیه مراحل طراحی تا راه‌اندازی که توسط ما ارائه می‌شوند کاملا مطابق با استانداردهای زیر ارائه می‌شود.",
    ],
    lists: [
      "NFPA 204: Standards for Smoke and Heat Ventilation",
      "NFPA 92: Standard for Smoke Control Systems",
      "BS EN 7346-4: Components for Smoke and Heat Control System",
      "قوانین و ضوابط سازمان آتش نشانی",
    ],
    groups: [
      {
        title: "اجزای سیستم‌های کنترل و تخلیه دود",
        items: [
          "فن‌های تخلیه دود (Smoke Extraction Fan)",
          "پرده‌های دود ثابت یا اتوماتیک (Fixed/Automatic Smoke Curtain)",
          "پرده‌های آتش اتوماتیک (Automatic Fire Curtains/Shutters)",
          "لوورهای موتوردار (Motorized Louver)",
          "دریچه‌های مکش دود (Inlet Grill)",
          "فن‌های هوای تازه (Makeup Air Fan)",
          "سیستم کنترل (Control System)",
        ],
      },
    ],
    image: "/images/pages/smoke/atrium.png",
    imageAlt: "استانداردها و اجزای تخلیه دود",
    isPng: true,
  },
];
