export type BlogArticle = {
  id: string;
  slug: string;
  title: string;
  excerpt: string;
  image: string;
  date: string;
  contentHtml: string;
};

/** Static fallback when Meshkee tenant API is unavailable for havaran.com */
export const articlesFallback: BlogArticle[] = [
  {
    "id": "1115",
    "slug": "1115",
    "title": "آشنایی با عملکرد و کاربردهای دمپرها در واحدهای هواساز و کانال کشی",
    "excerpt": "دمپر صفحه ای فلزی است که جریان هوا را از داخل داکت، هواساز و یا دیگر تجهیزات مرتبط با هوا تنظیم و یا متوقف می کند. باز و بسته کردن و همچنین کنترل میزان جریان با تنظیم تیغه های دمپر امکان پذیر می شود. تیغه دمپرها میتواند به صورت ثابت و همچنین متحرک اتوماتیک و یا دستی باشد که در بخشی از مسیر ورودی و یا خروجی کانال های هوا نصب می گردند.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/ba25ad13a439aaa7a6f0a891e3a72332/conversions/e27814f4-9beb-4148-9d8e-9448bd0028a8-thumbnail.jpg",
    "date": "2023-05-01",
    "contentHtml": "<p><strong>انواع دمپر</strong></p><br>\n<p>دمپر صفحه ای فلزی است که جریان هوا را از داخل داکت، <a href=\"/air-conditioner\">هواساز</a> و یا دیگر تجهیزات مرتبط با هوا تنظیم و یا متوقف می کند. باز و بسته کردن و همچنین کنترل میزان جریان با تنظیم تیغه های دمپر امکان پذیر می شود.</p><br>\n<p>تیغه دمپرها میتواند به صورت ثابت و همچنین متحرک اتوماتیک و یا دستی باشد که در بخشی از مسیر ورودی و یا خروجی کانال های هوا نصب می گردند.</p><br>\n<p> </p><br>\n<p><strong>دمپر مقاوم به حریق</strong></p><br>\n<p>این نوع دمپر ها جزو تجهیزات کنترل آتش و دود هستند. دمپر مقاوم به حریق از ورود دود به بخش های دیگر جلوگیری می کند. در این نوع دمپر پره ها از طریق موتور دمپر کنترل می شوند.</p><br>\n<p>دمپرهای مقاوم به حریق می توانند پس از دریافت یک سیگنال الکتریکی از یک سیستم اعلام حریق با استفاده از سنسورهای دود بسته شوند و مانع سرایت اتش و دود به مکان های مجاور شوند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/de5fdfea350a8a66d31b15575d178c9c/Picture1.jpg\" alt=\"دمپر مقاوم به حریق\" width=\"484\" height=\"300\"></p><br>\n<p><strong>دمپر بین کانال</strong></p><br>\n<p>این مدل از دمپرها به صورت کنترلی نیز قابل تنظیم خواهد بود. این پره ها بوسیله اهرم های خاص بهم متصل و با دو نوع دستگیره دستی و موتور الکتریکی به گردش در می آیند .</p><br>\n<p>دمپر های کانالی عموما با برق کار میکنند و در سیستم تهویه مطبوع خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/5cf2f5d3d63d1754a18a1d2d4c7c88da/Picture2.png\" alt=\"دمپر بین کانال\" width=\"360\" height=\"300\"></p><br>\n<p><strong>دمپر دستی</strong></p><br>\n<p>دمپر دستی توسط دستگیره ای که در بیرون کانال قرار دارد کنترل می شود. تیغه های این دمپر به صورت موازی ساخته شده اند که با گرفتن دسته به صورت همزمان و هماهنگ در حالت باز یا بسته و نیمه باز قرار میگیرند و میزان هوای عبوری از مجرای هوا را کنترل می کنند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/81f1e00ebaa5d10410e345e1b4efb134/Picture3.jpg\" alt=\"دمپر دستی\" width=\"464\" height=\"300\"></p><br>\n<p><strong>دمپر بادی (بالانس دمپر)</strong></p><br>\n<p>این نوع دمپرها به منظور انتقال جریان هوا ازفضای خارج به داخل به کار می روند. بالانس دمپر در پشت فن و تیغه های به کار رفته شده در دمپر با روشن شدن فن همزمان شروع به باز شدن میکنند و با خاموش شدن فن بسته میشوند و راه ارتباط بیرون به داخل مسدود می شود و از نفوذ گرد و غبار و الودگی به محیط جلوگیری می شود.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/049185473b2ea77d98fdc6ba5128e02e/Picture4.jpg\" alt=\"دمپر بادی\" width=\"415\" height=\"300\"></p><br>\n<p><strong>دمپر اتوماتیک</strong></p><br>\n<p>این سبک از دمپرها انتقال جریان هوا به وسیله موتورهایی صورت میگیرد که با الکتریسته کار میکنند این دمپرها عموما در پشت فن هواکش ها قرار میگیرند.</p><br>\n<p>تیغه های دمپر اتوماتیک همزمان باکارکرد<a href=\"/article-details/828?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C\"> فن</a> شروع به باز شدن میکنند و با خاموش شدن فن بسته می شوند. </p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/a63c97a5905f6439928814a5d6c98a87/Picture5.jpg\" alt=\"دمپر اتوماتیک\" width=\"360\" height=\"300\"></p><br>\n<p><strong>دمپر پروانه ای</strong></p><br>\n<p>از دمپر گرد پروانه ای در پشت دریچه های گرد استفاده می شود.  علت نامگذاری این دمپر حالت باله های پروانه ای شکل آن در زمان باز بودن دمپر است. این دمپرها مقدار هوا را در  کانال های رفت و برگشت تنظیم میکنند. با توجه به نحوه باز شدن پره های این نوع دمپر توزیع هوا تقریبا متقارن باقی می ماند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/d5fed60ca5b77126ceab9061b1517211/Picture6.jpg\" alt=\"دمپر پروانه ای\" width=\"335\" height=\"300\"></p><br>\n<p>شما عزیزان میتوانید برای خرید انواع فن و هواساز به سایت مجموعه <a href=\"/\">هواران</a> مراجعه کنید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">انواع دمپر</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">آشنایی با عملکرد و کاربردهای دمپرها در واحدهای هواساز و کانال کشی"
  },
  {
    "id": "1084",
    "slug": "1084",
    "title": "راهنمای سیستم تهویه پارکینگ: مزایا و معایب، استفاده از طراحی پیشرفته و قوانین مدیریت دود",
    "excerpt": "گاهی برای کنترل آلاینده‌های خودروها (Day to Day Ventilation)، پاکسازی یا تخلیه دود (Smoke Clearance) و یا کنترل کامل دود (Smoke Control)، تقریباً هر پارکینگی نیاز به تهویه دارد. درک اینکه چرا – و یا اینکه سیستم تخلیه دود پارکینگ چه نتایجی دارد – برای طراحی و تعیین سیستم مناسب برای تهویه هر پارکینگ کلیدی است.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/76559d5cd16b4f30e299adec52f32191/conversions/Havaran-copy-thumbnail.jpg",
    "date": "2023-04-17",
    "contentHtml": "<p>گاهی برای کنترل آلاینده‌های خودروها (Day to Day Ventilation)، پاکسازی یا تخلیه دود (Smoke Clearance) و یا کنترل کامل دود (Smoke Control)، تقریباً هر پارکینگی نیاز به تهویه دارد. درک اینکه چرا – و یا اینکه <a href=\"/f300\">سیستم تخلیه دود</a> پارکینگ چه نتایجی دارد – برای طراحی و تعیین سیستم مناسب برای تهویه هر پارکینگ کلیدی است.</p><br>\n<p>یک چالش کلیدی در طراحی پارکینگ‌ها - چه پارک‌های سطحی روباز، چه پارک‌های سرپوشیده‌تر روی زمین یا پارک‌های زیرزمینی - اطمینان از تهویه کافی برای حفظ کیفیت هوای قابل‌قبول به صورت روزانه است. و همچنین ارائه سیستمی که در صورت آتش سوزی دود را کنترل و پاکسازی کند.</p><br>\n<p>با قوانین بی‌شماری در سراسر جهان، و تنوع عظیمی از هندسه‌های متفاوت پارکینگ‌ها، درک مسائل مربوط به تهویه پارکینگ‌ها کلید اصلی ارائه بهترین راه‌حل‌ها برای هر مورد است.</p><br>\n<p>در این سری از مطالب با عنوان «راهنمای سیستم تهویه پارکینگ»، شما را با مسائل مرتبط با این موضوع آشنا می‌کنیم، به تفصیل به مزایا و معایب انواع مختلف تهویه پارکینگ می‌پردازیم، و مزایای استفاده از طراحی پیشرفته، از جمله استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی  (CFD) را عنوان می‌کنیم.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی :<a href=\"/article-details/574?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AA-%D9%81%D9%86\"> اجزاء تشکیل دهنده سیستم تخلیه دود پارکینگ با استفاده از جت فن</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/226a22e0e769c49c330f5eec08cc4225/2.jpg\" alt=\"چرا پارکینگ ها به تهویه نیاز دارند؟\" width=\"700\" height=\"377\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">چرا پارکینگ ها به تهویه نیاز دارند؟</span></h2><br>\n<p>پارکینگ انواع مختلفی دارد و هر کدام نیازهای تهویه مخصوص به خود را دارند.</p><br>\n<p>به عنوان مثال، یک پارکینگ در سطح زمین، که معمولاً دارای طرف‌های باز است، به تهویه مکانیکی کمتری نیاز دارد، زیرا عموماً در معرض تهویه طبیعی (Natural Ventilation) هستند.</p><br>\n<p>پارکینگ‌های زیرزمینی به تهویه مکانیکی، متشکل از فن‌های تخلیه (Extract Fan)، جت فن‌ها (Jet Fan) یا فن‌های هوای تازه (Supply Fan)، میباشد که به صورت یک سیستم با یکدیگر کار می‌کنند.</p><br>\n<p>محل‌های بارگیری و پارکینگ‌های خدماتی ممکن است به دلیل طراحی (معمولاً ارتفاعات بلند سقف و مساحت کم) و نوع وسایل نقلیه استفاده‌کننده از آن‌ها - اغلب وسایل نقلیه سنگین با موتور دیزلی – به سیستم تهویه با طراحی خاص و با قدرت بیشتر احتیاج داشته باشند.</p><br>\n<p>برخی از پارکینگ‌های زیرزمینی به شکل تونل‌های پیچیده هستند، اما اغلب این پارکینگ‌های تونل شکل یا خیلی کوتاه هستند یا اتصالات و خم‌های زیادی دارند که برای آن‌ها تئوری‌های تونل قابل استفاده نیستند. بنابراین ترکیبی از فلسفه های طراحی پارکینگ و الزامات خاص تونل ممکن است هنگام طراحی سیستم مورد نیاز باشد.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>آشنایی با قوانین سیستم‌های مدیریت دود در سراسر جهان</strong></span></h2><br>\n<p>هیچ استاندارد واحدی برای طراحی سیستم‌های تهویه پارکینگ وجود ندارد بتواند تمام نیازها در سراسر جهان را پاسخگو باشد. این ممکن است صرفاً نتیجه قوانین خاص هر کشور، یا ممکن است شرایط خاص در هر کشور را نیز در نظر بگیرد، مانند ا شرایط آب و هوایی ویژه. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، شرایط زمستانی بسیار سرد ممکن است بر طراحی سیستم تأثیر بگذارد.</p><br>\n<p>این استانداردها می توانند اساساً متفاوت باشند. به طور مثال نرخ تخلیه هوا با توجه به قوانین هرکشور میتواند متفاوت باشد. مقررات بسیاری از کشورها بر اساس حجم یا مساحت کلی پارکینگ، تعداد جای پارک خودرو، یا حتی فقط مساحت کف بوده که ماحصل آن تفاوت طراحی و یا محاسبه نرخ هوای مورد نیاز و تخلیه است.</p><br>\n<p>در ایالات متحده، مقررات ASHRAE ایجاب می کند که میزان تهویه بر اساس میزان آلودگی تولید شده توسط وسایل نقلیه در حال حرکت در داخل پارکینگ محاسبه شود.</p><br>\n<p>در طول یک آتش سوزی واقعی، اکثر مقررات مستلزم نرخ استخراج دود اضطراری است که بر اساس تعداد خاصی از تعویض هوا (Air Change) در ساعت باشد.</p><br>\n<p>با این حال، طراحی مبتنی بر میزان میدان دید آتش نشان (استاندارد BS انگلستان) مبتنی بر نرخ ثابت تعویض هوا نیست، بلکه بر اساس این است که آیا می‌تواند میدان دید بالایی در حین آتش سوزی ایجاد کند یا خیر، میزان تخلیه هوا در شرایط اضطراری مناسب میباشد یا خیر، نقاط مرده با تهویه مناسب تحت پوشش قرار گرفته است یا خیر.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a class=\"text-black\" href=\"/article-details/575?title=%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C\">دو فلسفه عملی سیستم های تخلیه هوای پارکینگ پس از آتش سوزی</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/cb646d81333c80b2eac849b3d527c0c5/3.jpg\" alt=\"معرفی سیستم جت فن\" width=\"430\" height=\"241\"></p><br>\n<h3><strong>معرفی سیستم جت فن</strong></h3><br>\n<p>برخلاف سیستم های کانالی سنتی، سیستم فن تراست نیاز به کانال کشی را از بین می برد و با یک چیدمان مناسب از جت فن ها هوای تازه تزریق شده به پارکینگ را به سمت محل تخلیه هدایت می‌کند به صورتیکه تمام فضای پارکینگ را تخت پوشش قرار داده و تهویه مناسبی در پارکینگ ایجاد کند.</p><br>\n<p>هوای تامین شده برای چنین سیستمی را می توان به روش های مختلفی از جمله از طریق رمپ های ورودی یا خروجی وسیله نقلیه، منافذ هوای تازه (شبکه ها) و یا با استفاده از وسایل مکانیکی مانند فن های تامین هوا تحویل داد.</p><br>\n<p>این سیستم‌ها نه تنها برای کنترل آلودگی، پاکسازی دود، و کنترل دود در همه پارکینگ‌ها به جز کوچک‌ترین پارکینگ‌ها مؤثرتر از سیستم‌های کانالی سنتی هستند، بلکه باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صرفه‌جویی در فضا و در صورت بروز آتش‌سوزی می‌شوند. از آسیب کمتر دود، مهار بهتر دود اطمینان حاصل کنید و اجازه دهید پارک خودرو سریعتر به کار گرفته شود.</p><br>\n<p>شما عزیزان میتوانید برای تهیه سیستم تخلیه دود به مجموعه <a href=\"/\">هواران</a> مراجعه فرمایید.</p><br>\n<p> </p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">راهنمای سیستم تهویه پارکینگ: مزایا و معایب، استفاده از طراحی پیشرفته و قوانین مدیریت دود</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">راهنمایی برای سیستم تهویه پارکینگ، قسمت 1"
  },
  {
    "id": "989",
    "slug": "989",
    "title": "معیارهای انتخاب فن برای سیستم‌های سیالاتی: بررسی عوامل مؤثر و روش‌های بهینه‌سازی",
    "excerpt": "رفن ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند که از جنبه های مختلف انتخاب نوع فن برای سیستم های سیالاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. انتخاب فن اشتباه میتواند در شرایطی باعث آسیب به خود فن شود و از سوی دیگر میتواند به سیستم آسیب برساند. از این رو باید عوامل تاثیرگذار در این زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در اولین گام باید بیشترین دبی جریان هوای مورد نیاز سیستم سیالاتی مشخص و بر مبنای آن افت فشار این سیستم محاسبه شود. به عبارت دیگر باید منحنی مقاومت سیستم را که به صورت منحنی فشار استاتیکی و دبی جریان هوا است، مشخص کرد، مجموعه پیوند محاسب در این مقاله سعی دارد تا معیار های انتخاب فن را به شما معرفی کند.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/f0bbfdb5f7a1065fbea1e298f446ef84/conversions/Cover-2-thumbnail.jpg",
    "date": "2023-02-28",
    "contentHtml": "<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">معیارهای انتخاب فن</span></h2><br>\n<p><a href=\"/havaran-fan\">فن</a> ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند که از جنبه های مختلف انتخاب نوع فن برای سیستم های سیالاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. انتخاب فن اشتباه میتواند در شرایطی باعث آسیب به خود فن شود و از سوی دیگر میتواند به سیستم آسیب برساند. از این رو باید عوامل تاثیرگذار در این زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در اولین گام باید بیشترین دبی جریان هوای مورد نیاز سیستم سیالاتی مشخص و بر مبنای آن افت فشار این سیستم محاسبه شود. به عبارت دیگر باید منحنی مقاومت سیستم را که به صورت منحنی فشار استاتیکی و دبی جریان هوا است، مشخص کرد.</p><br>\n<p>با توجه به مباحث مربوط به فن میتوان گفت، در صورتیکه فشار مورد نیاز کمتر از 250 پاسکال باشد میتوان از فن جریان محوری از نوع پروانه ای استفاده کرد. هنگامیکه فشار مورد نیاز کمتر از 600 تا 700 پاسکال است، فن لوله محوری و بالاتر از آن تا فشار 2000 پاسکال را فن پره محوری استفاده کرد. همچنین برای ایجاد فشار های بین 2000 تا 4500 پاسکال مناسب است که از فن جریان محوری به صورت دو مرحله ای استفاده کرد.</p><br>\n<p>هنگامیکه دبی مورد نیاز فن کمتر ولی افت فشار سیستم سیالاتی بالا است، بهتر است از فن های سانتریفیوژ استفاده کرد. شایان ذکر است در بسیاری از موارد کاربرد فن های آکسیال و سانتریفیوژ با یکدیگر هم پوشانی دارند.  در واقع میتوان در یک سیستم سیالاتی از انواع مختلف فن استفاده نمود. اما نکته مهم انتخاب مناسبتر و بهینه تر است.</p><br>\n<p>بطور کلی هنگامیکه دبی جریان هوای کم و فشار استاتیکی بالا مورد نیاز است فن سانتریفیوژ انتخاب ارجح است. زمانی که به دبی جریان هوا زیاد و فشار استاتیکی کم نیاز باشد بهتر است که از فن آکسیال استفاده شود.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی : <a href=\"/article-details/574?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AA-%D9%81%D9%86\">اجزاء تشکیل دهنده سیستم تخلیه دود پارکینگ با استفاده از جت فن</a></p><br>\n<div class=\"col-12 col-lg-12 line-height-normal text-medium text-justify br-none  wb-editable \"> </div><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/7a9e5e1356378516b49200e93fa3642b/2.jpg\" alt=\"فن\" width=\"353\" height=\"235\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/1ef90302f4a6a5efb224a718b565440f/3.jpg\" alt=\"فن\" width=\"250\" height=\"250\">          <img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/e66328e6839ea98e7ac56275a549d89e/1231-copy.jpg\" alt=\"فن\" width=\"267\" height=\"258\"></p><br>\n<p>فاکتور مهم دیگر برای انتخاب فن مسیر جریان هواست . در صورتیکه نیاز باشد جریان هوا 90 درجه بچرخد بهتر است از فن های سانتریفیوژ و در صورتی که جریان هوا در مسیری مستقیم حرکت میکند باید از فن های آکسیال استفاده کرد.</p><br>\n<p>هنگامیکه جریان هوا تمیز نبوده و یا دارای ذرات ناخالص و ریز است بهتر است از فن های سانتریفیوژ با پره شعاعی (رادیال) استفاده کرد. بازدهی اینگونه فن ها نزدیک به بازدهی فن های آکسیال سیلندری می باشد.</p><br>\n<p>نکته مهم دیگر در انتخاب فن ها روش کنترل دبی جریان هوا است که بدین منظور از روش های مختلف استفاده میشود. با کنترل سرعت دورانی فن میتوان دبی جریان هوا را کنترل کرد که این روش برای فن های جریان محوری و یا سانتریفیوژ دارای کاربرد است.</p><br>\n<p> روش دیگر استفاده از تغییر زاویه پره است که این روش برای فن های جریان محوری یا آکسیال قابل استفاده است.</p><br>\n<p>استفاده از <a href=\"/article-details/1115?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D9%BE%D8%B1\">دمپر</a> (میراگر) روشی است که برای فن سانتریفیوژ پره شعاعی (رادیال) یا بکوارد مناسب است. هنگامیکه از دمپر استفاده میشود افت فشار سیستم سیالاتی افزایش می یابد و در نتیجه از دبی آن کاسته می شود. از آنجایی که با کاهش دبی جریان هوا، توان مصرفی فن های سانتریفیوژ بکوارد و رادیال کاهش می یابد ولی از توان مصرفی در فن های جریان محوری کاسته نمی شود، روش استفاده از دمپر برای فن های سانتریفیوژ رادیال و بکوارد مناسب است و برای فن های محوری مناسب نیست. همچنین با کاهش دبی جریان هوا در فن های سانتریفیوژ فوروارد، واماندگی اتفاق می افتد و به این دلیل نمی توان این روش را برای کنترل دبی جریان هوا در سرعت های پایین به کار گرفت.</p><br>\n<p>هزینه ساخت و هزینه انرژی مصرفی دو پارامتر مهم دیگر است که معمولا تغییرات آن متضاد یکدیگرند. بطوری که فن های با بازده بالاتر مانند پره محوری هزینه ساخت بالاتری نسبت به فن لوله محوری دارد. انتخاب فن باید پس از مقایسه این دو پارامتر با یکدیگر و بررسی اقتصادی لازم انجام پذیرد.</p><br>\n<p>بحث صدا یکی از مسائل حائز اهمیت است که باید به آن توجه زیادی کرد. بصورت کلی در شرایط یکسان فن های سانتریفیوژ از فن های آکسیال کم صدا تر هستند. معمولا کارخانه های تولید کننده فن میزان صدای فن های تولیدی خود را در حالت استاندارد گزارش می کنند.</p><br>\n<p>در انتخاب فن توجه به محل نصب فن هم از اهمیت بالایی برخوردار است. محدودیت فضای نصب یکی از مسائل رایج در ساختمان ها می باشد. معمولا فن های آکسیال کوچکتر و سبکتر از فن های سانتریفیوژ هستند. همچنین در مواردی که فن بین دو کانال نصب میشود باید از فن های بین کانالی (inline) نیز استفاده کرد.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">در نهایت</span></h2><br>\n<p>در این بخش معیارهای انتخاب اگزاست فن را با جزئیات خدمت به شما معرفی کردیم. <a href=\"/\">مجموعه هواران</a> در این محتوا بر آن بود تا روش انتخاب و <a href=\"/havaran-fan\">خرید فن</a> مناسب را شرح دهد. بنابراین شما با اطلاعات کافی می توانید یک اگزاست فن مناسب با نیاز خود را انتخاب و خریداری کنید همچنین مشاوران هواران در خدمت شما هستند تا شرایط کامل برای تهیه <a href=\"/article-details/616?title=%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%E2%80%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA--%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F\">اگزاست فن</a> مورد نیاز شما را ارائه دهند.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">معیارهای انتخاب فن + راهنمای خرید</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">معیارهای انتخاب فن برای سیستم‌های سیالاتی: بررسی عوامل مؤثر و روش‌های بهینه‌سازی"
  },
  {
    "id": "976",
    "slug": "976",
    "title": "شرایط طراحی داخلی و آسایش حرارتی در سیستم‌های تهویه مطبوع",
    "excerpt": "مجموعه هواران سعی دارد تا در این مقاله درباره منطقه آسایش برای شما صحبت کند",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/670eecc0099ccff8c8a345bee19fcf05/conversions/1-thumbnail.jpg",
    "date": "2023-02-19",
    "contentHtml": "<h2><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><u>شرایط طرح داخل:</u></strong></span></h2><br>\n<p>شرایط طرح داخل به شرایطی اطلاق میشود که سیستم تهویه مطبوع به صورت مستقیم برای ایجاد آن در محیط ساختمان بکار گمارده میشود. این شرایط به صورت ذیل دسته بندی میشوند:</p><br>\n<ol><br>\n<li>پارامترهای اصلی طراحی:</li><br>\n</ol><br>\n<ul><br>\n<li>دمای هوای داخل و میزان گردش هوا</li><br>\n<li>رطویت نسبی هوا</li><br>\n</ul><br>\n<ol start=\"2\"><br>\n<li>کیفیت هوای داخل:</li><br>\n</ol><br>\n<ul><br>\n<li>میزان آلودگی مجاز هوا</li><br>\n<li>تعداد تعویض هوای مورد نیاز</li><br>\n</ul><br>\n<p>نحوه پردازش هوا جهت پاکسازی</p><br>\n<ol start=\"3\"><br>\n<li>پارامترهای خاص طراحی:</li><br>\n</ol><br>\n<ul><br>\n<li>سطح صدا</li><br>\n<li>اختلاف فشار بین فضای داخل و محیط اطراف</li><br>\n</ul><br>\n<p>پارامترهای طرح داخل یک فضای تهویه شونده، اهدافی هستند که باید در حین عملیات تهویه مطبوع به آنها دست یافت. به منظور تعیین شرایط طرح داخل ، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:</p><br>\n<ol><br>\n<li>لازم نیست تمام پارامترهای ذکر شده فوق، برای هر پروژه محاسبه گردد. به استثنای دمای هوای داخلی که همیشه یک پارامتر مهم و موثر در تعیین شرایط طراح داخل برای تهویه مطبوع می باشد، برای سایر موارد فقط باید پارامترهایی را مشخص کرد که در شرایط خاص آن پروژه ضروری هستند.</li><br>\n<li>حتی برای سیستم های تهویه مطبوع فرآیندی، آسایش حرارتی کارگران نیز میبایست در نظر گرفته شود، زیرا پارامترهای طراح داخل در مورد سلامتی و آسایش حرارتی ساکنان، اساس معیارهای طراحی را تشکیل می‌دهند.</li><br>\n<li>در هنگام تعیین هریک از پارامترهای طراح داخل، موارد اقتصادی شامل میزان سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز و مصرف انرژی سیستم های HVAC&R باید مدنظر قرار بگیرد. معیارهای طراحی نباید خیلی بالا یا خیلی پایین در نظر گرفته شود. اگر معیارهای طراحی بالاتر از نیاز واقعی در نظر گرفته شود، سرمایه گذاری اولیه و هزینه های انرژی بیش از حد بالا خواهد رفت و در مقابل اگر معیارهای طراحی پایین تر از میزان مورد نیاز در نظر گرفته شود، کیفیت هوای داخل به میزان انتظار نرسیده و شکایت ساکنان را به دنبال خواهد داشت که این امر، احتمالاً به تغییرات سیستم و تحمیل هزینه بالا به سیستم خواهد انجامید.</li><br>\n<li>تمامی پارامترهای طراح داخل مشخص شده معمولاً با یک تلورانس که به عنوان یک حد بالا یا پایین نشان داده شده است، همراه میباشد. همچنین باید این موضوع را نیز در نظر داشت که مقداری انحراف از مقادیر طراحی، هم توسط طراحان و هم توسط ساکنین ساختمان مورد پذیرش خواهد بود. به عنوان مثال، اگرچه دمای طراحی داخلی تابستانی یک سیستم تهویه مطبوع برای شرایط آسایش، 75 یا 78 درجه فارنهایت (23.9 یا 25.6 درجه سانتیگراد) می باشد، اما در عمل، اختلاف 2 تا 3 درجه فارنهایت (1.1 تا 1.7 درجه سانتیگراد) برای این سیستم  قابل قبول میباشد.</li><br>\n<li>در سیستم های تهویه مطبوع فرآیندی، معمولا ایجاد یک محیط داخلی پایدار، مهمتر حفظ میزان دقیق یک پارامتر طراحی است. مثلاً برای یک خط تولید ماشین آلات صنعتی، ممکن است حفظ دمای 68 درجه فارنهایت (20 درجه سانتیگراد) برای همه مناطق ضروری نباشد و در اغلب مواقع، دمای 72 درجه فارنهایت (22.2 درجه سانتیگراد) یا حتی دمایی بالاتر، مناسب تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود.</li><br>\n</ol><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><u>شرایط آسایش حرارتی</u></strong></span></h2><br>\n<p>آسایش حرارتی به عنوان حالتی از ذهن تعریف می شود که در آن فرد رضایت خود را از دمای محیط تایید می کند. از نظر احساس، آسایش حرارتی به عنوان احساس گرمایی نه خیلی گرم و نه خیلی سرد توصیف می شود که با احساس حرارتی هفت نقطه ای پیشنهادی توسط ASHRAE به شرح زیر تعریف می شود:</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">3- = سرد</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">2- = خنک</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">1-= مقداری خنک</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">0 = خنثی</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">1+= مقداری گرم</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">2+= گرم</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\">3+= داغ</p><br>\n<p> </p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><u>معادله آسایش </u></strong><strong><u>Fanger</u></strong></span></h2><br>\n<p>تعادل انرژی در حالت پایدار شرط لازم برای آسایش حرارتی است، اما به خودی خود برای ایجاد آسایش حرارتی کافی نیست. فانگر (1970) تلفات حرارتی را برای یک فرد راحت با احساس خنثی را  با دمای پوست متناظر T<sub>sk</sub> و تعریق تنظیمی E<sub>rsw</sub> محاسبه و تلفات حرارتی محاسبه شده (L) را با نرخ متابولیک M مقایسه کرد و دریافت که اگر L>M، فرد احساس خنکی و اگر L<M این شخص احساس گرما خواهد کرد.</p><br>\n<p>با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده بر روی 1396 نفر در دانشگاه ایالتی کانزاس ایالات متحده و دانشگاه فنی دانمارک، فانگر  به معادله زیر برای محاسبه میانگین رای پیش بینی شده (PMV) برای مقیاس حس حرارتی هفت نقطه ای رسید:</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/dba3fa8af8deb803704e3690b2aeb275/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87.png\" alt=\"معادله\" width=\"477\" height=\"43\"></p><br>\n<p>در معادله فوق، نرخ متابولیک M و تلفات حرارتی محاسبه شده L هر دو در واحد Btu/h.ft<sup>2</sup> (W/m<sup>2</sup>). میباشد. جداول PMV و نمودارهای آسایش شامل ترکیبات مختلف دمای عملیاتی To، سرعت هوا v، نرخ متابولیک M و عایق لباس R<sub>cl</sub> برای تعیین شرایط راحتی به صورت زیر تهیه شده است.</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/19a7cf164294dff4a56c7490c27fa037/1.png\" alt=\"نمودار 1\" width=\"1216\" height=\"506\"></p><br>\n<p> </p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/c50303ff5222bce50ce719f09bfcef1e/2.png\" alt=\"نمودار 2\" width=\"1210\" height=\"588\"></p><br>\n<p> </p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/cc5f2a74caf219f2a6ca06eec97f6af7/3.png\" alt=\"نمودار 3\" width=\"1221\" height=\"584\"></p><br>\n<p> </p><br>\n<p>به عنوان مثال، براساس نمودار آسایش فانگر، برای یک نفر بدون تحرک در سطح فعالیت 0/1، با عایق لباس 5/0 clo، در فضای تهویه شونده با رطوبت نسبی 50 درصد و سرعت هوا کمتر از fpm 20 ( m/s1/0)، شرایط آسایش با دمای هوا برابر با میانگین دمای تابشی 78 درجه فارنهایت (6/25 درجه سانتیگراد) بوجود می آید. اگر همه مقادیر ثابت و سطح فعالیت به  2 تغییر یابد، دمای هوای مورد نیاز برای همان سطح آسایش، باید 67 درجه فارنهایت (19.4 درجه سانتیگراد) باشد. عامل دیگر، مدت زمان قرار گرفتن در معرض محیط حرارتی داخلی، باید در اینجا مورد بحث قرار گیرد. اگر یک محیط داخلی بتواند آسایش حرارتی را برای ساکنین فراهم کند، مدت زمان قرار گرفتن در معرض تأثیر قابل توجهی بر پاسخ های فیزیولوژیکی مکانیسم تنظیم حرارتی فرد ندارد. اگر محیط داخلی ناخوشایند باشد و سوژه را تحت درجه خاصی از استرس گرما یا سرما قرار دهد، قرار گرفتن در معرض زمان بر پاسخ فیزیولوژیکی فرد نیز تأثیر می گذارد.</p><br>\n<p> </p><br>\n<p>در ادامه این مبحث، در مورد ناحیه آسایش استاندارد و مباحث مربوط به آن بحث خواهیم کرد  ....</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">شرایط طراحی داخلی و آسایش حرارتی در سیستم‌های تهویه مطبوع</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">منطقه آسایش"
  },
  {
    "id": "954",
    "slug": "954",
    "title": "نشانگرهای شیشه‌ای و رطوبت در صنعت تهویه مطبوع و تبرید: کاربردها، عملکرد و بهینه‌سازی",
    "excerpt": "اغلب در صنعت تهویه مطبوع و تبرید، با نشانگر شیشه ­ای یا همان (Sight glass) یا نشانگر رطوبت که بر روی خط مایع قرار می­گیرد مواجه خواهید شد. لازم بذکر است که (Oil Sight glass) یا نشانگر روغن نیز وجود دارند، اما آنها با چیزی که ما امروز در مورد آن صحبت می­کنیم متفاوت است.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/5b40956996183e88f5d6e0536f0fd0a3/conversions/-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-thumbnail.jpg",
    "date": "2023-02-08",
    "contentHtml": "<p><strong> </strong>اغلب در صنعت تهویه مطبوع و تبرید، با نشانگر شیشه ­ای یا همان (Sight glass) یا نشانگر رطوبت که بر روی خط مایع قرار می­گیرد مواجه خواهید شد. لازم بذکر است که (Oil Sight glass) یا نشانگر روغن نیز وجود دارند، اما آنها با چیزی که ما امروز در مورد آن صحبت می­کنیم متفاوت است.</p><br>\n<p>سایت گلس پیچیدگی خاصی ندارد و عملکرد بسیار ساده­ای دارد. برای نشان دادن این است که آیا خط مایع (Liquid Line) کاملا پُر و اِشغال شده توسط مایع است و یا اینکه حباب دارد. اگر حباب‌ها را ببینیم، در واقع می‌دانیم که مخلوط مایع/بخار نیز وجود دارد.</p><br>\n<p>در یک سیستم در حال کار اگر سایت گلس شفاف و واضح (یا کاملاً صاف) باشد به طور کلی به معنای وجود یک خط کامل مایع است (اما اگر گیج­هایی دیگری روی سیستم وجود داشته باشد، از قبل از سایت گلس شما اطلاعات کاملی دارید که آیا خط مایع دارای حباب است یا نه). خواندن مقدار سابکولینگ اساساً همان کاری را انجام می دهد که یک سایت گلس قرار است برای ما انجام دهد. سابکول در واقع نشان می­دهد که سیستم دارای یک خط کامل مایع است یا نه. در سیکل تبرید و در صنعت تهویه مطبوع، ساب کولینگ اطلاعات بیشتری نسبت به یک سایت گلس به شما می­دهد. در واقع سابکولینگ مقدار واقعی گرمایی را که مبرد دمای کندانس از دست داده است را به شما می­گوید. در عین حال که سایت گلس به شما اطلاع می­دهد که خط سیستم شما از مایع پر شده است یا نه، کف کردن و دیده شدن حباب در سایت گلس نشان دهنده کمبود مبرد است یا این که مبرد در خط مایع کاملاً در حالت مایع نیست.</p><br>\n<p>در سیستم­های تبرید با ریسیور، سایت گلس ابزار بسیار عالی است. به این دلیل که می­توانیم به آن به عنوان نشانگر مایع مبرد دستگاه اندازه ­گیری اعتماد کنیم.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a href=\"/article-details/816\"><span style=\"font-size: 12pt;\">کاربرد چیلر چیست؟ و اجزا تشکیل دهنده چیلر</span></a></p><br>\n<div class=\"col-12 col-lg-12 line-height-normal text-medium text-justify br-none  wb-editable \"> </div><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/9b50be8436cff7866765eeba5c0872de/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C2.jpg\" alt=\"نشانگر رطوبت\" width=\"800\" height=\"400\"></p><br>\n<p>همچنین در کنار فیلتر داریر قرار گرفتن سایت گلس می­تواند از سیستم شما تا حدود مطلوبی محافظت کند و در صورت وجود مشکل در سیکل مبرد می­توان از آن خبردار شد. در تئوری می­توانیم هر کجای خط مایع سایت گلس را نصب کنیم اما توصیه می­گردد که محل نصب سایت گلس حدالمقدور به شیر انبساط نزدیک باشد.</p><br>\n<p>بوسیله سایت گلس می­توان به میزان رطوبت مایع مبرد نیز پی برد، در صورتی که شرایط فراهم باشد نشانگر بر روی قسمت سبز رنگ قرار دارد که در این حالت نیاز به اقدام خاصی نیست و مبرد وضعیت مناسبی دارد.  اگر نشانگر زرد باشد، مشکلی در میزان رطوبت مبرد وجود دارد. در صورتی که دمای تبخیر صفر درجه سانتیگراد یا کمتر باشد، رطوبت (یا آب موجود در مبرد) می­تواند باعث یخ زدن شیر انبساط و مسدود شدن آن شود. علاوه بر این، رطوبت بیش از حد در سیستم می­تواند با روغنی که به طور معمول در سیستم­های تبرید مدرن استفاده می­شود (روغن پلی استر) واکنش داده و اسید تشکیل دهد که سبب خوردگی و آسیب به سایر قطعات و تجهیزات نیز خواهد شد.</p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/56775887921d4847aff58167bcdc1150/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C1.jpg\" alt=\"سایت گلس خط مایع\" width=\"800\" height=\"400\"></p><br>\n<p>سایت گلس خط مایع دارای چند مدل گوناگون است از لحاظ سایز و همینطور نحوه اتصال به لوله که نیاز است قبل از به کارگیری از آن در سیکل تبرید با کارشناس این حوزه مشورت نموده و همچنین به اسناد و اطلاعات فنی ارائه شده از سوی شرکت سازنده به دقت توجه کرد.</p><br>\n<p><a href=\"/\">مجموعه رسام تجارت هواران</a> در خصوص انجام مشاوره در این حوزه آماده همکاری می­باشد.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">نشانگرهای شیشه‌ای و رطوبت در صنعت تهویه مطبوع و تبرید: کاربردها، عملکرد و بهینه‌سازی</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">سایت گلاس (Sight glass) یا نشانگر رطوبت"
  },
  {
    "id": "860",
    "slug": "860",
    "title": "نگاهی جامع به هواسازهای هایژنیک و بررسی عملکرد آنها",
    "excerpt": "هواساز هایژنیک که آن را به عنوان یکی از هواساز های صنعتی و مرکزی می شناسند غالبا در مکان هایی نظیر آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، و صنایع دارویی دیگر نیز که نیاز به محیطی استریل شده و عاری از هر گونه باکتری و میکروب دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/a7c6bedcca31fb364cd2895a037b177b/conversions/-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-11-27",
    "contentHtml": "<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">مقدمه</span></strong></p><br>\n<p><a title=\"هواساز هایژنیک\" href=\"/product-details/8804?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز هایژنیک</a> که آن را به عنوان یکی از هواساز های صنعتی و مرکزی می شناسند غالبا در مکان هایی نظیر آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، و صنایع دارویی دیگر نیز که نیاز به محیطی استریل شده و عاری از هر گونه باکتری و میکروب دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. از <a title=\"هواساز ها\" href=\"/product-details/8805?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز ها</a> برای اهداف متعددی همچون تهویه، گرمایش و سرمایش و فیلتراسیون نیز استفاده می شود. این نوع هواساز برای محیطی که نیاز به سلامت و بهداشت دارد بهترین انتخاب است و برای این گونه محیط ها به کار گرفته می شود. در این مقاله نیز با بررسی این نوع هواساز به طور کامل، با انواع آن و همچنین قیمت و کارکرد آن آشنا خواهید شد و این موارد به شما در <a title=\"خرید هواساز هایژنیک\" href=\"/product-details/8804?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">خرید هواساز هایژنیک</a> کمک بسیاری خواهد کرد. پس تا انتهای این مقاله با مجموعه <a title=\"هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواران</a> همراه باشید.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">هواساز هایژنیک چیست؟</span></h2><br>\n<p>می توان گفت که این نوع <a href=\"/air-conditioner\">هواساز</a> که با نام هواساز بهداشتی نیز شناخته می شود، از جنبه ساختار بسیار مشابه هواساز های معمولی می باشد ولی تفاوت اساسی که این دو نوع هواساز با هم دارند در این است که هواساز هایژنیک به منظور پاکسازی بهتر محیط از هر گونه آلودگی به محیط مورد نظر با فیلتراسیون مخصوص و درز بندی های پیشرفته تر از هواساز معمولی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. هواساز هایژنیک برای تمامی محیط هایی که در آن ها امکان انتقال آلاینده هایی نظیر مواد آلرژی زا، میکروب ها، ذرات معلق و هرگونه میکرو ارگانیسم وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.</p><br>\n<p>از جمله این محیط ها می توان به بیمارستان ها، صنایع غذاسازی، شرکت های دارو سازی، صنایع هوا فضا، صنایع الکترونیکی و نیمه هادی ها، دیتا سنتر ها و اتاق های تمیز اشاره کرد. در کنار موارد گفته شده تاکنون درباره هواساز هایژنیک می توان به این مورد نیز اشاره کرد که در صنایع از هواساز هایژنیک صنعتی و در بخش های کشاورزی از هواساز هایژنیک گلخانه ای استفاده می شود. در رابطه با اینکه که کلمه هایژنیک به فارسی به معنی بهداشتی است نیز به همین موضوع اشاره دارد که از این دستگاه در چه زمینه هایی استفاده می شود که یکی از آن ها سیستم تهویه مطبوع و سرمایش و گرمایش در مراکز حساس و نیازمند به استریل بودن نظیر بیمارستان ها می باشد.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a href=\"/article-details/669?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F\">هواساز چیست؟ و چگونه کار میکند؟</a></p><br>\n<h2><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/a38e77213c6ac717528dbd5ab1df581f/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9.png\" alt=\"کاربرد هواساز هایژنیک\" width=\"628\" height=\"448\"></h2><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">کاربرد هواساز هایژنیک</span></h2><br>\n<p>با توجه به تعاریفی که از هواساز هایژنیک داشتیم متوجه شدیم که این هواساز یکی از پرمصرف ترین هواساز ها می باشد که می توان از آن به منظور های متعددی استفاده کرد و همین باعث می شود که هواساز هایژنیک کاربرد های زیادی داشته باشد و در نتیجه آن تنوع زیادی را می توان در طراحی و ساخت این <a title=\"هواساز\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز</a> ها به کاربرد. عموما برای محیط هایی با مساحت بالا به کار برده می شود که یک پارچگی داشته و برای سرمایش و گرمایش نیازمند تفکیک دما نباشد پس نمی توان از هواساز هایژنیک برای مغازه ها یا واحد های مسکونی و تجاری که نیاز به کنترل دمای مستقل دارند، استفاده نمود.</p><br>\n<p>از سری محیط هایی که که هواساز هایژنیک در آن ها کاربرد دارد می توان به اتاق های تمیز، نمایشگاه ها، بیمارستان ها و مرکز های درمانی، دانشگاه ها و مرکز های آموزشی، رستوران و تالار پذیرایی، سالن های اجتماعات و سمینار، باشگاه های ورزشی و سایر سالن های ورزشی، فضای مشاع هتل ها و مراکز تفریحی و پاساژ ها، فروشگاه های زنجیره ای و کارگاه ها و کارخانه های صنعتی اشاره کرد. بدون استفاده از هواساز هایژنیک نمی توان شرایط مورد نیاز و مطابق با استاندارد صنایع را تامین نمود و بدین جهت طراحی و ساخت هواساز هایژنیک مطابق با استاندارد اهمیت فراوانی دارد.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">نحوه عملکرد هواساز هایژنیک</span></h3><br>\n<p>با توجه به اشاره ای که قبلا کردیم این هواساز ها عملکردی مشابه با <a title=\"هواساز\" href=\"/article-details/669?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز</a> معمولی دارند با وجود این تفاوت که در هواساز هایژنیک علاوه بر هوا بندی بدنه به طور کامل، سیستم فیلتراسیون پیشرفته و دقیق تری دارد. کویل هوا ساز باید به <a href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">چیلر</a> و بویلر وصل باشد که این اتصال برای انجام عمل سرمایش و گرمایش لازم می باشد. بویلر دستگاهی برای گرم کردن آب و چیلر دستگاهی برای سرد کردن آب می باشد و همین آب سرد و یا گرم شده از طریق بویلر و چیلر است که دمای هوای عبوری را از طریق جریان داشتن در کویل های مسی در زمان های مختلف کم یا زیاد می کند.</p><br>\n<p>هواساز ها دارای اتاقکی هستند که در این اتاقک ها فیلتر های مناسب جای گذاری می شود. برای این که این سیستم بهترین عملکرد را داشته باشد لازم است که هوا از یک سمت وارد هوا ساز شده و بعد از انجام فرایند هایی نظیر فیلتراسیون و کاهش یا افزایش دما از جهتی دیگر خارج شده و از طریق یک کانال به محیط مورد نظر می رسد.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع هواساز هایژنیک</span></h2><br>\n<p>با توجه به کابرد هواساز ها می توان آن ها را دسته بندی کرد. بر اساس کاربرد به سه دسته <a href=\"/product-details/8805?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF\">هواساز استاندارد</a> و <a href=\"/product-details/8804?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\">هواساز هایژنیک</a> و <a title=\"سقفی توکار\" href=\"/product-details/8552?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%80%D8%A7%D8%B1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">سقفی توکار</a> تقسیم می شوند. براساس نوع کنترل جریان هوا نیز به دو دسته حجم هوا ثابت و حجم هوا متغیر تقسیم می شوند. براساس زون بندی دارای دو دسته تک منطقه ای و چند منطقه ای می باشند. بر اساس محل قرار گیری فن دمنده به دو دسته draw-through  و  blow-through  تقسیم می شوند. بر اساس جهت خروج هوا نیز شامل روبرو زن و بالا زن و پایین زن می باشد و همچنین بر اساس شکل یونیت به دو دسته افقی و عمودی تقسیم می شوند.</p><br>\n<p>از هواساز هایژنیک در بیمارستان، صنایع دارویی، آزمایشگاه و صنایع غذایی استفاده می شود.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">اجزا تشکیل دهنده هواساز هایژنیک</span></h3><br>\n<p>بر اساس وظیفه ای که هر جز هواساز هایژنیک می تواند داشته باشد، هواساز هایژنیک دارای اجزای مختلفی می باشد. همان طور که قبلا هم ذکر شد این هواساز بسیار شبیه به هواساز معمولی است ولی تفاوت اساسی که با آن دارد در این است که دارای سیستم فیلتراسیون می باشد. اجزای تشکیل دهنده هواساز هایژنیک شامل بدنه، فن و موتور فن، استراکچر، لامپ UV ، تجهیزات رطوت زن و رطوبت گیر، کویل های سرمایشی و گرمایشی، سنسور دما، دمپر ها، اینورتر، فیلتر ها و... می باشد که به شرح برخی از آن ها می پردازیم.</p><br>\n<p>پیشنهاد مطالعه: <a href=\"/article-details/599\">راهنمای خرید هواساز و انواع آن</a></p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/817841515c2c093f217fa133f9a9a9b5/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg\" alt=\"دنه دستگاه که جدار داخلی با جنس استیل است.\" width=\"700\" height=\"333\"></p><br>\n<p>بدنه دستگاه که جدار داخلی با جنس استیل است.</p><br>\n<p><a title=\"فن هواران\" href=\"/havaran-fan\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">فن هواران</a> و موتور فن که از آن بدون تسمه استفاده شده و به آن پلاگ فن یا کوپل مستقیم نیز گفته می شود که مهم ترین بخش هواساز است به دلیل این که جریان هوا حائز اهمیت است. فن در فن باکس قرار داشته و وظیفه آن مکش هوا از بیرون به درون هواساز جهت تهویه مطبوع است. منبع حرکت فن در هواساز الکتروموتور است.</p><br>\n<p>تجهیزات رطوبت زن و رطوبت گیر که هواسازی که در شهر هایی با آب و هوای خشک یا در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد باید از سیستم های رطوبت زن در آن استفاده شود و هواسازی که در محیط با رطوبت بالا استفاده می شود در زمان سرمایش از سیستم رطوبت گیر استفاده می شود که این دستگاه را بر اساس نقطه شبنم آن محیط طراحی می کنند و به هنگام عبور هوا از کویل های سرمایشی قطره های آب جدا می شود و پس از آن در کف هواساز جمع می شود و در نهایت از هواساز خارج می شود و از این سیستم های رطوبت زن و رطوبت گیر در اتاق های تمیز جهت تنظیم رطوبت محیط استفاده می شود.</p><br>\n<p>کویل های سرمایشی و گرمایشی که برای عبور صد در صدی هوا مورد استفاده قرار می گیرد.</p><br>\n<p>سنسور دما وظیفه دریافت دمای خروجی از هواساز را داشته و سپس ارسال آن به ترموستات. اگر دما بیش از حد معمول سرد یا گرم شود کنترلر مربوط به آن به هواساز فرمان متناسب را داده و در عملکرد آن شاهد تغییراتی خواهیم بود.</p><br>\n<p>اینورتر مسئولیت تغییر و کاهش سرعت چرخش الکتروموتور فن را داشته و در نهایت در میزان دبی و دمای هوای خروجی از هواساز تاثیر گذار است.</p><br>\n<p>فیلتراسیون که در <strong>هواساز هایژنیک</strong> مورد استفاده قرار می گیرد در سه مرحله صورت می گیرد. در اولین مرحله هوا از یک شبکه مشبک فلزی عبور می کند که این عمل جهت جلوگیری از ذرات درشت در هواساز انجام می شود. در مرحله دوم با عبور هوا از فیلتر های کیسه ای 95 درصد از آلودگی هایش گرفته می شود و در مرحله سوم که مرحله آخر این قسمت می باشد هوا از فیلتر های هوا و اولپا عبور کرده و 99/99 درصد عاری از هر گونه آلودگی می شود.</p><br>\n<p>لامپ UV که در محیط هایی قرار می گیرد که در کنار پاکسازی آن محیط از آلودگی، نیاز به این که جریان هوا نیز ضد عفونی شود مطرح است و در این جهت از اشعه ماورای بنفش استفاده می شود. این لامپ در هواساز هایژنیک کاملا میکروب ها و ویروس ها را قبل از این که وارد محیط هایی مثل آزمایشگاه، بیمارستان و یا اتاق های تمیز شود از بین می برد.</p><br>\n<p>استراکچر یا فریم که از جنس آلومینیوم اکسترود شده به همراه اتصالاتی از آلومینیوم دایکاست، دارای قطری تا دو اینچ جهت عایق کردن جداره داخلی و خارجی می باشد. وجه داخلی پروفیل از انحنای محدب یکنواختی برخوردار است جهت جلوگیری از تجمع، رسوب و یا انباشته شدن گرد و غبار ها در گوشه های داخلی هواساز کیفیت و جنس استراکچر به دلیل این که نباید طول آن بر اثر تغییر دما تغییر کند، اهمیت بالایی دارد. تغییرطول موجب نشتی و مکش هوا از درز های ایجاد شده می شود و دستگاه را از حالت هایژنیک خارج می سازد.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">مزایای هواساز هایژنیک</span></h3><br>\n<p>از مزایای <strong>هواساز هایژنیک</strong> می توان به مواردی از جمله امکان ضد عفونی کردن جریان هوا جهت استفاده در محیط های استریل و دارای شرایط خاص، امکان کنترل حجم و سرعت هوای خروجی، داشتن قدرت بالا جهت تامین هوای تمیز با حجمی که نیاز است، امکان نصب در مکان هایی با ظرفیت های متفاوت، استریل کردن جریان هوا قبل از ورود به محیط های بهداشتی و همچنین قابلیت استفاده از سیستم های رطوبت زن و رطوبت گیر در هواساز هایژنیک اشاره کرد.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">معایب هواساز هایژنیک</span></h3><br>\n<p>این هواساز علاوه بر داشتن مزایا و قابلیت های متعدد دارای عیب هایی می باشد که می توان به برخی از آن ها اشاره کرد. دارای هزینه زیادی جهت تعمیر و نگهداری می باشد. چون دارای ساختمان پیچیده ای است و به همین جهت است که نگهداری و تعمیر آن باید اصولی و توسط کارشناس متخصص انجام شود.</p><br>\n<p>این هواساز از قیمت بالاتری نسبت به <a title=\"هواساز استاندارد\" href=\"/product-details/8805?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز استاندارد</a> برخوردار است و از دیگر معایب این هواساز می توان به این مورد نیز اشاره کرد که هزینه زیادی برای تعویض فیلتر ها می طلبد چون این تعویض باید در دوره های مشخصی انجام شود و درصورتی که طبق آنچه گفته شد پیش نرود کیفیت هوای خروجی توسط هواساز کاهش می یابد.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">در نهایت</span></strong></p><br>\n<p>در این مطلب <a href=\"/\">مجموعه هواران</a> در کنار شما بود تا هر آنچه لازم است در خصوص هواساز هایژنیک بدانید را در اختیار شما قرار دهد. همچنین اگر قصد تهیه انواع سیستم های تهویه هوای مطبوع دارید یا می خواهید برای مناطق حساس مانند بیمارستان ها، کلینیک ها و... سیستم تهویه مطبوع خریداری کنید و سوالات بی پاسخ زیادی دارید می توانید با مشاوران مجموعه هواران تماس بگیرید و به سوالات بی پاسخ خود برسید و به آگهی کامل در مورد خرید این محصول برسید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">نگاهی جامع به هواسازهای هایژنیک و بررسی عملکرد آنها</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">همه چیز درباره هواساز هایژنیک"
  },
  {
    "id": "828",
    "slug": "828",
    "title": "بازنگری کامل درباره فن کویل کانالی: عملکرد، کاربردها و مزایا",
    "excerpt": "امروزه استفاده از سیستم ‌های تهویه مطبوع در ساختمان ‌ها و مجموعه‌ های صنعتی به‌ عنوان یکی از بخش‌ های مهم تبدیل شده ‌است. فن ‌کویل یا فن‌ کوئل یکی از بخش‌ های سیستم تهویه هوای مطبوع می‌ باشد که این سیستم از دو بخش اصلی کویل و فن تشکیل شده ‌است. فن‌ کویل ‌ها خود به انواع مختلفی تقسیم ‌بندی می‌شوند که یکی از آن‌ ها فن کویل ‌های داکتی یا کانالی می ‌باشد. در این بخش مجموعه هواران در کنار شما است تا هر آنچه که لازم است در خصوص فن‌ کویل کانالی بدانید را در اختیار شما قرار دهد. پس تا انتهای این مقاله با مجموعه هواران همراه باشید.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/a862f9afad71de5521a091bf2e50d89d/conversions/-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-11-16",
    "contentHtml": "<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">مقدمه</span></strong></p><br>\n<p>امروزه استفاده از سیستم ‌های تهویه مطبوع در ساختمان ‌ها و مجموعه‌ های صنعتی به‌ عنوان یکی از بخش‌ های مهم تبدیل شده ‌است. <a title=\"فن ‌کویل\" href=\"/article-details/629?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">فن ‌کویل</a> یا فن‌ کوئل یکی از بخش‌ های سیستم تهویه هوای مطبوع می‌ باشد که این سیستم از دو بخش اصلی کویل و فن تشکیل شده ‌است. فن‌ کویل ‌ها خود به انواع مختلفی تقسیم ‌بندی می‌شوند که یکی از آن‌ ها فن کویل ‌های داکتی یا کانالی می ‌باشد. در این بخش <a title=\"مجموعه هواران\" href=\"https://www.havaran.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مجموعه هواران</a> در کنار شما است تا هر آنچه که لازم است در خصوص <a title=\"فن‌ کویل کانالی\" href=\"/product-details/8553?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">فن‌ کویل کانالی</a> بدانید را در اختیار شما قرار دهد. پس تا انتهای این مقاله با مجموعه هواران همراه باشید.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/68f88e0a6277558ae7b0c6f45f25f84c/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg\" alt=\"اجزا تشکیل دهنده فن کویل\" width=\"500\" height=\"563\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">نحوه عملکرد فن کویل</span></h2><br>\n<p>قبل‌ از این‌که به سراغ تعریف و توضیح فن‌ کویل کانالی برویم بهتر است که در مورد وظیفه آن و نحوه عملکرد فن‌ کویل ‌ها اطلاعاتی داشته باشید. امروزه ساختمان‌ ها و محیط های صنعتی برای تهویه مطبوع هوای محیط‌ های خود نیازمند سیستم ‌هایی جهت سرمایش و گرمایش می ‌باشند. بنابراین ملزم به استفاده از دستگاهی هستند تا در تابستان با دمیدن هوای سرد و در زمستان با دمیدن هوای گرم دمای محیط را متعادل نگه دارد. بنابراین وظیفه اصلی فن‌کوئل ‌ها را نیز می ‌توان همین مورد عنوان کرد که وظیفه سرد و گرم کردن محیط ‌ها به ‌ترتیب در تابستان و زمستان را عهده دارند.</p><br>\n<p>همان ‌طور که در بخش ابتدایی نیز به آن اشاره کردیم فن ‌کویل از دو بخش کویل یا <a href=\"/article-details/210?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C\">مبدل حرارتی</a> و <a href=\"/havaran-fan\">فن</a> تشکیل شده‌ است و این سیستم بدین‌گونه عمل می ‌کند که در تابستان، آب توسط سیستمی با عنوان چیلر خنک شده و به بخش <a title=\"مبدل حرارتی\" href=\"/article-details/210?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبدل حرارتی</a> این دستگاه وارد می‌ شود. دمای آب سرد شده معمولاً حدود ۷ درجه سانتی‌گراد می ‌باشد، جنس مبدل‌ های حرارتی از مس و پره ‌های آن معمولاً از جنس آلومینیوم می ‌باشد. استفاده از این اجناس به دلیل ضریب انتقال حرارت بسیار بالا می ‌باشد. بعد از ورود آب به مبدل حرارتی، فن ‌ها با عبور هوای محیط از روی مبدل که سرد شده‌ است و دمیدن آن به محیط باعث خنک شدن محیط می‌ گردند. در زمانی‌که ما نیازمند هوای گرم هستیم، در فن‌ کویل ‌ها از آب گرم استفاده می ‌شود. بدین صورت که آب گرم از سیستم گرمایشی موجود مانند دیگ آب گرم وارد مبدل دستگاه شده و  فن ‌ها با عبور هوای محیط از روی مبدل که گرم شده‌ است و دمیدن آن به محیط باعث گرم شدن محیط می‌ گردند.</p><br>\n<p>پیشنهاد مطالعه: <a href=\"/article-details/629?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86\">فن کویل چیست و نحوه عملکرد آن</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/72cfd8e9bc7fa949d593d1d28855245a/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7.png\" alt=\"انواع فن کویل ها\" width=\"691\" height=\"379\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">اجزا تشکیل دهنده فن کویل</span></h3><br>\n<p>به‌ طور کلی فن‌ کویل ‌ها از شش بخش تشکیل می ‌شود که شامل فیلتر، موتور، فن، مبدل حرارتی یا همان کویل و سینی درین و در نهایت خروجی هوا می ‌باشد که هوا توسط فن‌ ها به داخل باکس فن‌ کویل مکیده شده و بعد از فیلتراسیون به روی مبدل حرارتی منتقل می‌ گردد و در نهایت هوای گرم یا سرد شده از خروجی تعیین گردیده به محیط منتقل می ‌شود.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع فن کویل ها</span></h2><br>\n<p>همان ‌طور که گفته شد فن‌کوئل ‌ها دارای تنوع زیادی می ‌باشند که این تنوع به دلیل تنوع پروژه ‌های مختلف است. یکی از دلایلی که فن‌کویل ‌ها زیاد مورد استفاده قرار می ‌گیرند، تنوع فراوانی می ‌باشد که دارند. بنابراین دست مصرف‌ کنندگان را در انتخاب با توجه به نوع پروژه خود باز گذاشته‌ اند.</p><br>\n<p><a title=\"انواع فن‌ کویل ‌ها\" href=\"/article-details/604?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">انواع فن‌ کویل ‌ها</a> شامل؛ فن‌ کویل ‌های سقفی تو کار، فن‌ کویل‌ های کاستی، فن‌ کویل‌ های دیواری، <a title=\"فن‌ کویل ‌های زمینی\" href=\"/product-details/8554?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">فن‌ کویل ‌های زمینی</a> و در نهایت<a title=\"فن‌ کویل ‌های کانالی\" href=\"/product-details/8553?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> فن‌ کویل ‌های کانالی</a> یا داکتی می ‌باشند که در ادامه ما فن ‌کویل کانالی یا داکتی را با جزئیات برای شما شرح خواهیم داد.</p><br>\n<p> </p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/7bb6c31a0ad29569d91ebb9b914711bf/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84.jpg\" alt=\"فن کویل کانالی چیست؟\" width=\"600\" height=\"400\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">فن کویل کانالی چیست؟</span></h2><br>\n<p>فن‌کویل ‌های کانالی یا داکتی از جمله فن ‌کوئل‌ های سقفی توکار شناخته می ‌شوند که معمولاً در سقف‌ های کاذب نصب می‌ گردند و برای انتقال هوای مطبوع به داخل محیط از کانال‌ کشی ها استفاده می ‌شود و کانال ‌ها در نقاط مختلف محیط به دریچه های هوای تعبیه شده متصل میگردند. فن ‌کویل ‌های کانالی بدلیل اینکه ظرفیت هوا دهی بسیار بالایی دارند معمولاً برای فضاهای بزرگ مانند سالن ‌ها و سینماها، لابی ها و غیره مورد استفاده قرار می‌ گیرند. به ‌همین دلیل فن‌کویل‌ های کانالی را با عنوان فن‌ کویل‌های داکتی یا پرفشار نیز می‌ شناسند.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a href=\"/article-details/604?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7\">انواع فن کویل ها</a></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">مزایای فن کویل های کانالی</span></h3><br>\n<p>فن‌ کویل‌ های کانالی نیز مانند دیگر <a title=\"فن‌ کوئل ‌ها دارای مزایا و معایبی\" href=\"/article-details/601?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">فن‌ کوئل ‌ها دارای مزایا و معایبی</a> می ‌باشند. از جمله مزایایی که برای فن‌کویل‌ های کانالی وجود دارد می‌ توان به ویژگی‌ هایی مانند یکپارچه سازی سیستم تهویه و در نتیجه کاهش هزینه اولیه خرید و اجرای سیستم تهویه در پروژه، توان بالای حرارتی و برودتی دستگاه، تعمیر و نگهداری آسان اشاره کرد.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">معایب فن کویل کانالی</span></h3><br>\n<p>از معایبی که در فن کویل ‌های کانالی وجود دارد عدم امکان کنترل دمای محیط های تهویه شونده به صورت مجزا اشاره کرد. بدین ‌گونه که فن کویل ‌های کانالی ، تنظیمات دمایی را طبق فرمان های صادره از یک ترموستات که تنها دمای یک قسمت کوچک از محیط تهویه شونده را حس میکند انجام میدهد و لذا امکان بوجود آمدن شرایط مورد تقاضا از نظر دمایی برای تمامی محیط های تحت تاثیر دستگاه وجود ندارد.</p><br>\n<p>دومین نکته منفی که در خصوص فن‌ کویل های کانالی وجود دارد نیاز به تعمیر و نگهداری این سیستم است. بنابراین فن ‌کویل ‌ها با توجه به سیستمی که دارند نیاز به نگهداری همیشگی بوده و همچنین معمولاً میزان تعمیر آن‌ ها بیشتر از سایر سیستم ‌های تهویه هوای مطبوع می ‌باشد. بنابراین نیاز است تا فن ‌کویل ‌ها به ‌صورت سالانه مورد سرویس قرار بگیرد و همچنین اگر در محیط خود نیاز دارید تا از تعداد فن کویل های زیادی استفاده کنید نیازمند یک نیروی فنی خواهید بود تا همیشه از آن‌ ها مراقبت کند.</p><br>\n<p>و سومین نکته منفی در خصوص فن‌ کویل ‌های کانالی سطح صدای بالاتر آن نسبت به سایر مدلهای فن کویل میباشد که استفاده از آنها را در محیط هایی که سطح صدا در آنها مهم میباشد را محدود می کند.</p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">قیمت خرید فن کویل کانالی</span></h4><br>\n<p>عوامل بسیار زیادی در تعیین قیمت فن‌ کویل‌ ها مخصوصاً فن‌ کوئل ‌های کانالی مؤثر می ‌باشند. از آن جایی ‌که فن‌ کویل‌ ها دستگاه ‌های ساده و از اجزای تشکیل‌ دهنده کمتری شکل گرفته‌اند قیمت آن ‌ها به کیفیت آن‌ ها بستگی دارد. بنابراین اگر اختلاف قیمتی در انواع فن‌کویل ها مشاهده کرده‌اید بهتر است ابتدا کیفیت قطعاتی که در آن ‌ها به ‌کار رفته است را نیز مورد بررسی قرار دهید. زیرا عامل تعیین ‌کننده قیمت، کیفیت قطعات به‌ کار رفته در آن می ‌باشد.</p><br>\n<p>نکته قابل ‌توجه در خرید فن کویل این است که نسبت به کیفیت و تجهیزاتی که در آن به ‌کار رفته است باید دقت بسیار زیادی شود زیرا اگر ما از سیستم‌ های کمک‌ کننده مانند <a href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">چیلر</a> استفاده می‌ کنیم درصورتی‌که بهترین آن‌ ها را خریداری کرده باشیم اگر فن کویل دارای کیفیت لازم نباشد فعالیت کل سیستم تهویه هوای مطبوع را زیر سوال می ‌برد.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">در نهایت</span></strong></p><br>\n<p>مجموعه هواران در این بخش در کنار شما بود تا هر آنچه که لازم است در خصوص فن‌کویل ‌های کانالی بدانید را برایتان ارائه دهد. بنابراین اگر قصد <a href=\"/article-details/860?title=%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\">خرید هواساز هایژنیک</a>، چیلر و فن‌ کویل دارید بهتر است ابتدا با مشاوران <a href=\"/\">مجموعه هواران</a> ارتباط برقرار کرده و سؤالات بی‌ پاسخ خود را از آن ‌ها بپرسید و همچنین آن‌ ها بهترین نوع <a href=\"/article-details/629?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86\">فن‌کویل</a> را با توجه به شرایط شما به شما معرفی خواهند کرد. که درنتیجه شما می ‌توانید یک خرید کاملاً سود ده و مثمر ثمر داشته باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع فن کویل می ‌توانید به بخش‌ های دیگر سایت مجموعه هواران رفته و اطلاعات  و آگاهی نسبت به خرید محصول مورد نیاز خود کسب کنید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">بازنگری کامل درباره فن کویل کانالی: عملکرد، کاربردها و مزایا</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">فن کویل کانالی چیست؟ و نحوه عملکرد فن کویل کانالی</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">فن کویل کانالی چیست؟ و نحوه عملکرد آن</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">فن کویل کانالی چیست؟</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">نحوه عملکرد فن کویل"
  },
  {
    "id": "816",
    "slug": "816",
    "title": "چیلرها: اجزا تشکیل‌دهنده و عملکرد هر کدام در فرآیند خنک‌کنندگی",
    "excerpt": "در رابطه با چیلر یا سرد کن می توان گفت که دستگاهی سرمایشی است که به محض گرم شدن هوا از این دستگاه استفاده می شود. مثل اسپیلت، هواساز، چیلر خانگی و ... که بر اساس مکان مورد استفاده می توان از هر کدام از آن ها استفاده کرد. چیلر ها یکی از مهم ترین تجهیزات تهویه مطبوع می باشند به همین دلیل برای استفاده درست از انواع چیلر و وسایل سرمایشی در این مقاله به کمک شما آماده ایم. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/7ba39e3f3c2eb55e2353c8ca7a50ce82/conversions/-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-11-09",
    "contentHtml": "<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">مقدمه</span></strong></p><br>\n<p>در رابطه با <a title=\"چیلر\" href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر</a> یا سرد کن می توان گفت که دستگاهی سرمایشی است که به محض گرم شدن هوا از این دستگاه استفاده می شود. مثل اسپیلت، <a title=\"هواساز\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز</a>، چیلر خانگی و ... که بر اساس مکان مورد استفاده می توان از هر کدام از آن ها استفاده کرد. چیلر ها یکی از مهم ترین تجهیزات تهویه مطبوع می باشند به همین دلیل برای استفاده درست از <a title=\"انواع چیلر\" href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">انواع چیلر</a> و وسایل سرمایشی در این مقاله به کمک شما آماده ایم. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">چیلر چیست؟</span></h2><br>\n<p>چیلر یا سردکن به ماشینی گفته می شود که به وسیله یک سیکل ترمو دینامیکی، گرما را از <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبرد</a> خارج می کند. جریان ایجاد شده برای خنک کاری آب به وسیله گردش در یک <a title=\"مبدل حرارتی\" href=\"/article-details/210?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبدل حرارتی</a> استفاده می شود. می توان گفت گرما را از یک محیط گرفته و به محیط دیگر می دهد در نتیجه می توان چیلر را یک پمپ انرژی که محصول خروجی آن آب است، دانست. چیلر ها بر اساس نوع تبرید به دو دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از: <a title=\"چیلر های تراکمی\" href=\"/article-details/614?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر های تراکمی</a> و چیلر های جذبی.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">نحوه عملکرد چیلر به چه صورت است؟</span></h3><br>\n<p>با توجه به تعریف چیلر که وظیفه تولید آب خنک و فرستادن آن به سیستم های فن کویل می باشد می توان گفت که چیلر این فعالیت ها را توسط سیکل تبرید انجام می دهد. اگرمی خواهید در رابطه با سیکل تبرید بیشتر بدانید لازم به ذکر است که این سیکل شامل چهار مرحله است که به وسیله این چهار مرحله می تواند گرما را از ماده به ماده ای دیگر منتقل کند. در چیلر ها گرما از آب گرفته شده و در آخر به بیرون رانده می شود. برای منتقل کردن این گرما از آب و فرستادن آن به بیرون، یک حلقه گم شده وجود دارد که این حلقه گم شده همان مبرد می باشد. در واقع این مبرد است که گرمای آب را گرفته و به محیط بیرون هدایت می کند. مبرد حرارت را از آب به محیط منتقل می کند به طوری که پس از جذب حرارت آب، به کمپرسور وارد شده و دما و فشار آن بالا می رود، سپس وارد کندانسور می شود و از حالت گازی به مایع تبدیل می شود. پس از تبدیل شدن به حالت مایع وارد <a href=\"/article-details/776?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7\">شیر انبساط</a> می شود و از فشار مایع به شدت کم می شود . در این حالت مبرد که پتانسیل بالایی در جذب گرما دارد وارد اواپراتور می شود، اواپراتور محیط را برای انتقال حرارت بین آب و مبرد حاضر می کند. در پایان این عملیات  آب خنک شده و مبرد گرم شده خواهیم داشت. در نهایت مبرد مجددا وارد کمپرسور شده و همین چرخه به صورت مکرر انجام می شود.</p><br>\n<p><strong>مقاله پیشنهادی:</strong> <a href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">راهنمای خرید چیلر</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/287b28e31e7929bf1df56c6d6ff7fa54/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9.png\" alt=\"اجزا تشکیل دهنده چیلر\" width=\"600\" height=\"313\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">اجزا تشکیل دهنده چیلر</span></h3><br>\n<p>روش سرد کردن آب از طریق چیلر در چهار مرحله انجام شد و این چهار مرحله دارای چهار قطعه مهم می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد:</p><br>\n<ul><br>\n<li><strong><a href=\"/article-details/692?title=%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\">کمپرسور</a>:</strong> دستگاهی که مبرد را فشرده می کند و به حالت گازی با فشار و دمای بالا تبدیل می کند. کمپرسور انواع مختلفی دارد و قلب سیستم های تهویه مطبوع می باشد و دارای بیشترین تاثیر در راندمان و قیمت یک چیلر است.</li><br>\n<li><strong><a title=\"کندانسور\" href=\"/article-details/772?title=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">کندانسور</a>:</strong> کندانسور یا چگالنده، دستگاهی که با گرفتن گرما و خنک کردن مبرد، حالت مبرد را از گاز به مایع تبدیل می کند. دارای دو نوع می باشد که عبارت اند از هوا خنک و آب خنک. کندانسور های هوایی شامل کندانسور های مس، آلومینیومی و مایکروچنل است.</li><br>\n<li><strong><a title=\"شیر انبساط\" href=\"/article-details/776?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">شیر انبساط</a>:</strong> دستگاهی که از فشار مایع مبردی که از کندانسور گرفته شده است را کم می کند و دارای دو نوع ترموستاتیک و الکترونیکی می باشد. شیر های انبساطی که از نوع الکترونیکی می باشند نسبت به ترموستاتیکی ها گران تر و دقیق تر هستند.</li><br>\n<li><strong><a title=\"اواپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">اواپراتور</a>:</strong> مبرد در این دستگاه با دریافت گرمای آب به طور مجدد تبخیر شده و به کمپرسور فرستاده می شود و دارای دو نمونه صفحه ای و پوسته و لوله است. اواپراتور های صفحه ای از راندمان بالاتر و ابعاد کوچکتری نسبت به دیگری برخوردار هستند.</li><br>\n</ul><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/7e4720ba85de339040ea7b60d9f74958/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF.jpg\" alt=\"انواع چیلر\" width=\"600\" height=\"476\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع چیلر</span></h2><br>\n<p>چیلر ها بر اساس نوع سیکل کاری که فرایند سرمایش را انجام می دهد، دارای دو نوع اند تراکمی و جذبی می باشند. هر دو نوع از نظر کاربرد به دو بخش عمده تهویه مطبوع و صنعتی تقسیم می شوند</p><br>\n<p>چیلر تراکمی بر اساس کمپرسور دارای چهار گروه می باشد که شامل چیلر تراکمی اسکرو، چیلر تراکمی <a title=\"سانتریفیوژ\" href=\"/product-details/8560?title=%D8%AC%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">سانتریفیوژ</a>، چیلر تراکمی رفت و برگشتی و چیلر تراکمی اسکرال است که با توجه به شرایط اقلیمی و یا نوع مایع و مبرد مصرفی و ... مورد انتخاب قرار می گیرد.</p><br>\n<p>چیلر تراکمی براساس کندانسور شامل <a title=\"چیلر تراکمی آب خنک\" href=\"/product-details/8557?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%86%DA%A9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر تراکمی آب خنک</a> و <a title=\"چیلر تراکمی هوا خنک\" href=\"/product-details/8556?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%86%DA%A9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر تراکمی هوا خنک</a> می شود. برای انتخاب هر یک از این انواع میبایست به میزان مصرف انرژی و شرایط اقلیمی توجه کرد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/38f3d724d23b838c031dc9124eade1a7/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg\" alt=\"کاربرد انواع چیلر\" width=\"600\" height=\"161\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">کاربرد انواع چیلر</span></h2><br>\n<p><a title=\"چیلر ها از نظر کاربرد\" href=\"/article-details/816?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر ها از نظر کاربرد</a> به دو گروه تهویه مطبوع و مصارف صنعتی تقسیم بندی می شوند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/b194d0680d159cb0c23231f2ddd6e06c/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1.jpg\" alt=\"تهویه مطبوع\" width=\"600\" height=\"287\"></p><br>\n<p><strong>تهویه مطبوع:</strong> می توان گفت که چیلر ها با کم کردن دمای آب و انتقال آب خنک به وسایل سرد کننده مثل فن کویل یا هواساز به خنک کردن و مطبوع کردن فضای داخلی ساختمان ها کمک می کنند. می توان این گونه بیان کرد که هوای سرد خروجی از وسیله های سرد کننده هوا از طریق آب تولیدی چیلر سرد می شوند.</p><br>\n<p>مصارف صنعتی: از آب خنکی که به وسیله چیلر تولید می شود  برای فرایند هایی که به سرما نیاز دارند استفاده می شود مثلا برای خنک کردن مکانیزم های صنعتی موجود در یک کارخانه مورد استفاده قرار میگیرند.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">مزایای چیلر</span></h3><br>\n<p>در مقایسه با سایر وسایل سرمایشی مثلا داکت اسپیلت ها، استفاده از چیلر مزیت هایی دارد که عبارت اند از:</p><br>\n<ul><br>\n<li>می توان از چیلر در ساختمان هایی با متراژ بالااستفاده کرد. اگر دارای فضای وسیعی هستید هم چون سالن های ورزشی یا مراکز صنعتی می توانید از چیلر استفاده کنید چرا که گزینه خوبی برای ایجاد هوای مطلوب در محیط می باشد.</li><br>\n<li>با استفاده از <a href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">چیلر</a> می توان دمای مناسب برای هرکدام از اتاق ها را چه برای سرمایش و چه برای گرمایش به طور مجزا تنظیم نمود.</li><br>\n<li>از دیگر مزیت های استفاده از چیلر خانگی این است که می توان در هر یک از اتاق های خانه یک عدد <a href=\"/article-details/629?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86\">فن کویل</a> گذاشت و آن را به چیلر مرکزی وصل کنیم.</li><br>\n<li>چیلر ها و هم چنین <a href=\"/air-conditioner\">هواساز ها</a> دارای مصرف برق کمتری نسبت به کولر های گازی هستند و می توان قبل از خروج هوا به وسیله فیلترهای متفاوت آن را پاک سازی نمود.</li><br>\n<li>چیلر ها امروزه بسیار هوشمند هستند و در صورتی که مدیریت لازم برای آن ها صورت پذیرد دارای مصرف انرژی کم می باشند.</li><br>\n<li>دارای ظرفیت بالا با ابعاد کم هستند و به این منظور سیستم های مرکزی نامیده می شوند و فضای زیادی را نیز اشغال نخواهند کرد.</li><br>\n</ul><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">معایب چیلر</span></h3><br>\n<p>هزینه اولیه ای که برای چیلر صرف می شود نسبت به سیستم های سرمایشی دیگر و رایج تر بالاتر است اما می توان گفت در هزینه های مصرفی مدیریت انرژی بالایی دارد. با این وجود چیلر دستگاهی است که برای راه اندازی نیاز به متخصص دارد و این اندکی کار را مشکل می کند.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">سخن آخر</span></strong></p><br>\n<p>در این مقاله سعی کردیم حد الامکان برای شما دستگاه چیلر و وظایف آن را شرح دهیم. پس از معرفی آن، اجزای اصلی تشکیل دهنده چیلر را نام برده  سپس به شرح عملکرد این دستگاه پرداختیم. سپس انواع چیلر و کاربرد آن ها  و همچنین معایب و مزایای چیلر را مورد بررسی قرار دادیم که امیدواریم با همراهی این مقاله تا انتهای آن اطلاعات کلی و مفیدی در رابطه با دستگاه چیلر به دست آورده باشید. همچنین اگر قصد <a href=\"/chiller\">خرید چیلر</a> یا مشاوره در زمینه خرید دستگاه های تهویه هوای مطبوع یا چیلر دارید می توانید با مشاوران مجموعه <a title=\"هواران\" href=\"https://admin.havaran.com/havaran.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواران</a> ارتباط برقرار کنید و اطلاعات خود را بیشتر کنید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">چیلرها: اجزا تشکیل‌دهنده و عملکرد هر کدام در فرآیند خنک‌کنندگی</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">کاربرد چیلر چیست؟</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">کاربرد چیلر چیست؟ و اجزا تشکیل دهنده چیلر"
  },
  {
    "id": "776",
    "slug": "776",
    "title": "شیر انبساط: کارکرد، انواع و کاربردهای گسترده در صنعت تهویه مطبوع",
    "excerpt": "سیستم ‌های تبرید از ۴ بخش اصلی تشکیل می ‌شوند که یکی از آن ‌ها شیر انبساط می‌ باشد که هدف آن کنترل فشار مبرد در فرآیند تبرید است. به ‌طور کلی می ‌توان گفت که شیر انبساط کنترل ‌کننده دبی ماده مبرد می ‌باشد. این شیر در تمام سیستم ‌های تهویه مطبوع و سیستم ‌های برودتی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. نام دیگر شیر انبساط، شیر تنظیم نیز می‌ باشد. زیرا وظیفه‌ی تنظیم جریان مبرد ورودی به اواپراتور را بر عهده دارد.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/0e9464235edce27e78fb6538f7318b5e/conversions/2-(4)-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-10-22",
    "contentHtml": "<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">مقدمه</span></strong></p><br>\n<p>سیستم ‌های تبرید از ۴ بخش اصلی تشکیل می ‌شوند که یکی از آن ‌ها <strong>شیر انبساط</strong> می‌ باشد که هدف آن کنترل فشار مبرد در فرآیند تبرید است. به ‌طور کلی می ‌توان گفت که شیر انبساط کنترل ‌کننده دبی ماده <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبرد</a> می ‌باشد. این شیر در تمام سیستم ‌های تهویه مطبوع(<a href=\"/air-conditioner\">هواساز</a>) و سیستم ‌های برودتی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. نام دیگر <strong>شیر انبساط</strong>، شیر تنظیم نیز می‌ باشد. زیرا وظیفه‌ی تنظیم جریان مبرد ورودی به <a title=\"اواپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">اواپراتور</a> را بر عهده دارد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/d93026eca43e6ea2b93be877ea9a90f6/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7.jpg\" alt=\"شیر انبساط چیست\" width=\"433\" height=\"323\"></p><br>\n<p>مجموعه هواران در این بخش در کنار شما است تا هر آنچه که لازم در خصوص <strong>شیر انبساط</strong> یا شیر تنظیم ‌کننده فشار بدانید را در اختیارتان قرار دهد. بنابراین تا انتها با مجموعه <a title=\"هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواران</a> همراه باشید.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">عملکرد شیر انبساط</span></h3><br>\n<p>همان ‌طور که گفته شد شیر انبساط یکی از اجزا چرخه سیستم ‌های تهویه مطبوع می‌ باشد که منجر به کاهش سریع فشار ماده مبرد در جریان به سمت اواپراتور می شود. بنابراین <a title=\"شیر انبساط\" href=\"/article-details/776?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">شیر انبساط</a> همان ‌طور که از نام آن پیداست باعث می ‌شود تا ماده مبرد در حال جریان به‌ سرعت سرد شده و سپس وارد اواپراتور گردد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/83af18fa132550e1510fc43b2bccbe52/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-2.jpg\" alt=\"عملکرد شیر انبساط\" width=\"373\" height=\"304\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع شیر انبساط</span></h2><br>\n<p><strong>شیر انبساط</strong> به ‌عنوان یک سیستم سرمازا در فرآیند تبرید عمل می ‌کند که از ورود ماده مبرد با درجه‌ حرارت بالا برای ورود به  اواپراتور جلوگیری می ‌کند. معمولاً شیر های انبساطی که در فرآیند تبرید مورد استفاده قرار می‌ گیرند سه نوع هستند که می‌ توان از آن‌ ها به لوله‌ های مویین، شیر های انبساط ترموستاتیکی و همچنین شیر های انبساط الکترونیکی اشاره کرد. همه این شیر ها دارای هدف واحد بوده و از شرایط خاص خود بهره‌مند هستند. در ادامه انواع شیر های انبساط را معرفی و ویژگی‌ های آن‌ ها را نیز شرح خواهیم داد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/a9af6e399b3953f6a2c9f657fff0c451/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-2.jpg-3.jpg\" alt=\"لوله های مویین\" width=\"420\" height=\"236\"></p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">لوله های مویین</span></h4><br>\n<p>لوله مویین، لوله ای می‌ باشد که دارای پیچ ‌و خم فراوان بوده و معمولاً دارای سوراخ ورودی کوچکی برای دریافت مایع مبرد که از طریق <a title=\"کندانسور\" href=\"/article-details/772?title=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">کندانسور</a> درحال جریان است می ‌باشد. کاهش فشار در این نوع لوله‌ ها بیشتر در اثر اصطکاک <a href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF\">ماده مبرد</a> با دیواره آن است.</p><br>\n<p>جنس لوله‌ های مویین از مس بوده و طول و قطر آن نیز متناسب با سیستم تهویه می ‌باشد. این قطعه معمولاً در سیستم‌ هایی که ظرفیت پایین ‌تری دارند مورد استفاده قرار می‌ گیرد. از مزایای لوله‌ های مویین می‌ توان به قیمت پایین و سازگاری آن با انواع مبرد های فریونی اشاره کرد. البته نیز قابل ذکر است که عملکرد این شیرها نسبت ‌به نمونه‌ های دیگر پایین ‌تر بوده و از آنجایی ‌که دارای ورودی ثابت است بسیار مهم است که میزان ماده مبرد موجود متناسب باشد تا هنگام جریان ماده مبرد به این سیستم فشار زیادی وارد نشود.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/bcd466d5172d00b22cd8fe32dcd4e959/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-2.jpg4.jpg\" alt=\"شیز انبساط\" width=\"456\" height=\"304\"></p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">شیر انبساط ترموستاتیکی (مکانیکی)</span></h4><br>\n<p>یکی دیگر از انواع مختلف شیر های انبساط ، شیرهای انبساط ترموستاتیکی یا همان مکانیکی می ‌باشد و شیر های انبساط ترموستاتیکی معمولاً در سیستم های تبرید با ظرفیت متوسط مورد استفاده قرار می ‌گیرد. از جمله اجزای تشکیل‌ دهنده این نوع شیر انبساط می ‌توان به بدنه سوپاپ، دیافراگم، سوزن، فنر، حباب یا بالب به و لوله مویین اشاره کرد. کنترل عملکرد این قطعات در تعمیر <a href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">چیلر</a> بسیار موثر میباشد.</p><br>\n<p>بدنه سوپاپ با کاربری نگهداری اجزاء داخل شیر انبساط ساخته ‌شده و روزنه‌ ای در داخل آن طراحی‌ شده است تا سرعت جریان ماده مبرد را کاهش دهد. دیافراگم نیز بخش دیگری از شیر انبساط مکانیکی بوده که نازک است و انعطاف‌ پذیری بالایی دارد و در عین ‌حال از بدنه قوی ای برخوردار است. معمولاً جنس دیافراگم از فلز ساخته ‌شده و با ایجاد فشار به پین خروجی سوپاپ تنظیم می شود. سوزن نیز یکی دیگر از بخش ‌های شیر انبساط بوده که با حرکت به سمت بالا و پایین روزنه سوپاپ را کوچک و بزرگ می‌ کند که این اتفاق باعث کنترل جریان مبرد می ‌گردد. فنر نیز یکی دیگر از اجزا بوده که با هدف کنترل نیروی سوزن در شیر انبساط مکانیکی تعبیه شده ‌است. در نهایت حباب‌ و لوله مویین فشار ماده مبرد را بعد از اواپراتور مورد ارزیابی قرار داده و در مقابل باز و بسته شدن شیر انبساط فعالیت می ‌کند.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی:<a href=\"/article-details/954?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3-(Sight-glass)-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA\"> سایت گلاس (Sight glass) یا نشانگر رطوبت</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/1e135344706ee29fb49abd95116570bb/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-2.jpg-5.jpg\" alt=\"شیر انبساط الکترونیک\" width=\"696\" height=\"348\"></p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">شیر انبساط الکترونیکی</span></h4><br>\n<p><strong>شیر انبساط</strong> الکترونیکی از پرمصرف‌ ترین و محبوب‌ ترین شیرهای انبساط مورد استفاده در سیستم‌ های تهویه مطبوع است. معمولاً این شیرهای انبساط دارای مزیت‌ هایی چون بازدهی بالا، کنترل فوق‌ العاده در جریان مبرد، کوچک بودن ابعاد آن نسبت ‌به دیگر شیرها می باشند. در شیر های انبساط الکترونیکی از سنسور های دما و فشار برای کنترل جریان مبرد استفاده می ‌شود.</p><br>\n<p>این نوع شیر ها نیز مانند شیر های مکانیکی یا همان ترموستاتیکی عمل می ‌کند و تنها تفاوت شیر های انبساط مکانیکی با الکترونیکی در کنترل الکتریکی می ‌باشد. که در شیرهای انبساط الکترونیکی یک کنترلر قرار گرفته که سیگنال‌ های مورد نیاز برای شیر انبساط را به شیر انبساط منتقل می ‌کند تا کنترل میزان ورود و خروج ماده مبرد نیز به‌ طور کامل انجام پذیرد.</p><br>\n<p>این نوع شیرهای انبساط برای سیستم ‌های تهویه مطبوع که حجم بسیار بالایی دارند نیز مورد استفاده قرار می ‌گیرند و همچنین با توجه به سیستم الکترونیکی ای که دارند هم هزینه ‌ها را کاهش می دهند و هم عمر کمپرسور را افزایش می‌ دهند.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع شیر انبساط الکترونیکی</span></h3><br>\n<p>شیر های انبساط الکترونیکی به‌ طورکلی در سه نوع مختلف طراحی می ‌شوند که شامل موتور پله‌ای، پالسی و الکترونیکی آنالوگ می باشند.</p><br>\n<p>شیر انبساط الکترونیکی مجهز به موتور پله‌ای، یکی از اجزا فوق ‌العاده پر استفاده در سیستم‌ های تهویه مطبوع و سیستم ‌های صنعتی بزرگ می‌ باشد. موتور این نوع شیر فاقد  زغال بوده و حرکت این موتور می تواند هم به‌ صورت چرخشی توسط مارپیچ و هم به ‌صورت خطی صورت پذیرد. هرچه اندازه مارپیچ ‌ها بیشتر شود، کنترل این نوع سیستم نیز افزایش پیدا می ‌کند.</p><br>\n<p>شیر های الکترونیکی پالسی دارای مکانیزمی دیجیتال بوده و با روشن و خاموش شدن فعالیت می ‌کنند. به‌ گونه‌ای که در این نوع شیر ها سوزنی که در پیستون قرار دارد یا کاملاً باز بوده و یا کاملاً فضای حرکتی ماده مبرد را محدود می ‌کند.</p><br>\n<p>شیر انبساط الکترونیکی آنالوگ برخلاف شیر های پالسی بوده و می‌ تواند در بازه ‌های زمانی طولانی ‌مدت روزنه جریان مبرد را کاملاً باز نگه داشته‌ و یا کاملاً آن را ببندد. بنابراین این نوع شیر ها نیز مبرد وارد شده به آواپراتور را خیلی بهتر کنترل می‌ کنند. هرچند عملکرد این نوع شیر ها بهتر بوده اما به دلیل پیچیده بودن مدار کنترلی آن‌ ها استفاده از آن ‌ها نسبتا رایج نمی ‌باشد.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">در نهایت</span></strong></p><br>\n<p>شیرهای انبساط از تنوع بالایی برخوردار می ‌باشند و هدف آنها کنترل ماده مبرد وارد شده به آواپراتور است که با کاهش فشار ماده مبرد باعث سرد شدن آن گردیده و درنتیجه وظیفه سرد سازی ماده مبرد را در چرخه سیستم‌ های تهویه مطبوع برعهده دارد. در این بخش رسام تجارت هواران در کنار شما بوده تا هر آنچه که در مورد شیر های انبساط لازم است بدانید را برایتان ارائه دهد. همچنین اگر سوال یا چالشی برای شما وجود دارد، می‌ توانید با مشاوران <a href=\"/\">هواران</a> همراه بوده و سوالات خود را مطرح و پاسخ خود را به خوبی  بیابید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">شیر انبساط: کارکرد، انواع و کاربردهای گسترده در صنعت تهویه مطبوع</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">شیر انبساط چیست؟</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">شیر انبساط چیست؟ و عملکرد شیر انبساط"
  },
  {
    "id": "772",
    "slug": "772",
    "title": "کندانسورها و انواع آن‌ها: توضیح عملکرد و انتخاب بهینه برای هر کاربرد",
    "excerpt": "کندانسور یک مبدل حرارتی است که در سیستم‌ های تبرید مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در سیستم‌ های تبرید یک فرایند به‌ جهت تبدیل گاز به مایع وجود دارد. بسیاری از افراد نمی ‌دانند که کندانسور چیست؟ یا این ‌که علت وجود کندانسور در چیلر چیست؟ و یا این‌ که وظیفه کندانسور و نحوه عملکرد آن به چه صورت می‌ باشد؟ بنابراین هواران در این بخش در کنار شماست تا کندانسور را برای شما معرفی کرده و نحوه فرآیند و همچنین انواع کندانسور را با هم تشریح و بررسی کنیم.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/88032730d15f0623022ce03b6c98d14c/conversions/1-(3)-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-10-20",
    "contentHtml": "<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">مقدمه</span></strong></p><br>\n<p><strong>کندانسور</strong> یک <a title=\"مبدل حرارتی\" href=\"/article-details/210?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبدل حرارتی</a> است که در سیستم‌ های تبرید مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در سیستم‌ های تبرید یک فرایند به‌ جهت تبدیل گاز به مایع وجود دارد. بسیاری از افراد نمی ‌دانند که کندانسور چیست؟ یا این ‌که علت وجود <strong>کندانسور</strong> در <a title=\"چیلر چیست\" href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر چیست</a>؟ و یا این‌ که وظیفه کندانسور و نحوه عملکرد آن به چه صورت می‌ باشد؟ بنابراین هواران در این بخش در کنار شماست تا <strong>کندانسور</strong> را برای شما معرفی کرده و نحوه فرآیند و همچنین <a href=\"/article-details/772?title=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">انواع <strong>کندانسور</strong></a> را با هم تشریح و بررسی کنیم.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/9684e4e0e84acc0e8f006ce80bd9b5d7/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1.png\" alt=\"کندانسور چیست\" width=\"404\" height=\"333\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">کندانسور چیست؟</span></h2><br>\n<p> همان ‌طور که گفته ‌شد کندانسور بخشی از سیکل تبرید می ‌باشد که وظیفه اصلی اش تبدیل مبرد از گاز به مایع است. کندانسور با نام چگالنده نیز شناخته می ‌شود. در هنگام تبرید، کندانسور گرما را از <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبرد</a> می گیرد و به محیط اطراف منتقل می کند.</p><br>\n<p>در طی فرآیند تبرید برای آنکه کندانسور بتواند راندمان بالاتری داشته باشد باید بخار مبرد قبل‌ از آنکه به سیستم کندانسور وارد شود، توسط کمپرسور کاملاً متراکم ‌شود. درنتیجه کندانسور می‌ تواند فرآیند خود را کامل ‌تر انجام دهد.</p><br>\n<p>هر چند که فرایند چگالش توسط کندانسور صورت می‌ پذیرد، سیستمی در این تبدیل (گاز به مایع) نقش دارد که به آن کمپرسور می‌ گویند. درنتیجه کندانسور و کمپرسور با هم فرایند چگالش را انجام می ‌دهند که این ۲ بخش در یک بخش واحد بنام کندانسینگ یونیت در چیلرها نصب می‌ گردد.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">وظیفه کندانسور</span></h2><br>\n<p>همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، در سیستم ‌های سرد کننده مانند چیلر، ۴ بخش اصلی قرار دارد که شامل؛ کندانسور، کمپرسور، <a title=\"اواپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">اواپراتور</a> و <a title=\"شیر انبساط\" href=\"/article-details/776?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">شیر انبساط</a> می‌ باشد.</p><br>\n<p>کندانسور ها در طی فرایند، هدفشان جذب گرما از ماده مبرد و تبدیل آن از گاز به مایع می‌ باشد و سپس مایع، به شیر انبساط منتقل می ‌شود. درنتیجه کندانسور در طی فرآیند تبرید وظیفه خنک کردن مبرد را دارد. به‌ طور کلی در یک چیلر؛ <a href=\"/article-details/692?title=%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\">کمپرسور</a>، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور به ‌ترتیب قرار دارند.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">نحوه عملکرد کندانسور</span></h3><br>\n<p>کندانسور ها از نظر طراحی با یکدیگر متفاوت هستند اما از نظر کارایی و عملکرد، هدف آن‌ها یکی می‌ باشد. برای این‌ که به ‌خوبی نحوه عملکرد یک کندانسور را بشناسیم، بیایید ابتدا کندانسور هوا خنک یخچال را در نظر بگیریم: به ‌طورکلی 2 عملکرد کلیدی برای هر کندانسور وجود دارد که می ‌بایست آنها را انجام دهد.</p><br>\n<ul><br>\n<li>اولین مرحله فاز گرمایی زدایی می ‌باشد؛ برای این ‌که بدانید گرمایی زدایی چیست؟ ابتدا باید با مفهوم اشباع آشنا شوید در واقع دمای اشباع به نقطه ‌ای گفته می ‌شود که در آن مبرد شروع به تغییر فاز می ‌کند و زمانی‌ که به این نقطه از دما رسیدیم، بخار از حالت خود خارج ‌شده و به مایع تبدیل می ‌شود.</li><br>\n</ul><br>\n<p>بخار خارج‌ شده از کمپرسور که به داخل کندانسور حرکت می‌ کنند، در حالت بسیار داغ  می باشد و باید دمای خود را از دست بدهد تا تبدیل به مایع شود، این مرحله از دست دادن دما و رسیدن به سطح اشباع را گرمایی زدایی می‌ گویند.</p><br>\n<ul><br>\n<li>در ابتدای این تغییر فاز، ۵۰ درصد بخار و ۵۰ درصد مایع داریم که در ادامه این مراحل و با افزایش تراکم و تغییر حالت ۱۰ درصد بخار و ۹۰ درصد مایع به‌ جا می ‌ماند که سر انجام تمام بخار به مایع تبدیل می ‌شود. در این مایع چون ماده مبرد همچنان دارای تخلخل می‌ باشد و فضای خالی برای تبدیل شدن به گاز را دارد باید خنک‌ سازی سریعی صورت بگیرد تا ما از مایع شدن بخار خود اطمینان حاصل کنیم و در نهایت مایع سرد شده‌ی داخل کندانسور به داخل دستگاه بعدی و شیر انبساط جریان پیدا می ‌کند.</li><br>\n</ul><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع کندانسور</span></h2><br>\n<p>کندانسور ها از نظر بهره ‌وری، کاربرد و همچنین در انواع سیستم ‌های سرد کننده به ۳ دسته تقسیم می ‌شوند که شامل: ۱- کندانسور هوایی یا هوا خنک، ۲- کندانسور آبی یا آب‌ خنک و ۳- کندانسور تبخیری می باشد و در ادامه ویژگی‌ های کلی و جزئی و نحوه عملکرد آن‌ها را بررسی و تشریح می ‌کنیم.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/a040b0299799ce4de3d24cbc59012f27/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1.png3.png\" alt=\"کندانسور هوایی\" width=\"347\" height=\"288\"></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/60bbae9c374244280655c6702394bb9a/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B12.png\" alt=\"سیستم کندانسور هوایی\" width=\"388\" height=\"330\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">کندانسور هوایی</span></h3><br>\n<p>در کندانسورهای هوایی از لوله ‌های مسی و فین های آلومینیومی استفاده می ‌گردد. برای این ‌که راندمان کویل ها در سیستم افزایش پیدا کند از فن کمک گرفته می‌ شود. فن باعث افزایش گردش هوا در کندانسور گردیده که درنتیجه باعث افزایش تبادل حرارتی در میان مبرد داغ و هوا می‌ گردد.</p><br>\n<p>کندانسور های هوایی در سیستم ‌های تهویه مطبوع کوچک کاربری بیشتری دارند ولی این به این معنا نیست که در سیستم ‌هایی با حجم زیاد کاربری نداشته باشند. این نوع کندانسور در مناطقی که دارای شرایط  جوی و رطوبت نسبی بیشتر هستند مورد استفاده قرار می ‌گیرد.<img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/936eebc250f31dc15716ce72bc46e694/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1.png-4.png\" alt=\"کندانسور آبی\" width=\"345\" height=\"285\"><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/7ea8ab0391886981ccc4e603f1424a5a/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1.png-4.jpg\" alt=\"کندانسور آبی\" width=\"457\" height=\"242\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">کندانسور آبی</span></h3><br>\n<p>در کندانسورهای آبی از مبدلهای حرارتی برای تبدیل بخار مبرد به مایع استفاده می شود. همان ‌طور که از نام این سیستم پیداست برای جذب گرمای بخار مبرد و تبدیل آن به <a title=\"مایع مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مایع مبرد</a>،  از آب استفاده میشود که خود این آب نیز توسط برج‌ های خنک‌ کننده، خنک میشود. برج‌ های خنک‌ کننده، آب گرم خروجی از کندانسور را گرفته و در هوای آزاد تبادل حرارتی خود را انجام می دهد و آب را سرد کرده و مجدد به کندانسور بازمی‌ گردانند.</p><br>\n<p>کندانسور های آبی فقط قابل‌ استفاده در مناطق خشک بوده و استفاده از این سیستم تاکنون در مناطق مرطوب غیرممکن بوده‌ است ولی در خصوص کارایی، کندانسور آبی کارایی بیشتری از کندانسور های هوایی دارد.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a class=\"text-black\" href=\"/article-details/828?title=%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C\">فن کویل کانالی چیست؟ و نحوه عملکرد فن کویل کانالی</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/7323668cc1876a07a5f727df008a084b/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1.png5.jpg\" alt=\"کندانسور تبخیری\" width=\"402\" height=\"367\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">کندانسور تبخیری</span></h3><br>\n<p>این نوع کندانسور ترکیبی از ساختار دو سیستم قبلی یعنی کندانسور های هوایی و کندانسور های آبی می‌ باشد. کندانسور های تبخیری، برج خنک‌ کننده مدار بسته نیز نامیده می ‌شود. در این سیستم آب به روی کویل ها افشان می ‌شود هم ‌زمان با این اتفاق چند فن یا گاهی یک فن، هوا را از روی کویل ها عبور می‌ دهد. درنتیجه ماده مبرد با عبور از داخل کویل ها، گرمازدایی شده و تغییر فاز میدهد</p><br>\n<p>این نوع از کندانسورها در دمای کمتری نسبت‌ به سیستم های قبلی عمل چگالش را انجام می‌ دهد.</p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">نکات مربوط به نگهداری کندانسورها</span></h4><br>\n<p>آن‌ چیزی که به‌ عنوان یک مصرف‌ کننده باید در نظر داشته باشید این است که در کندانسورهای هوایی، کویل ها باید تمیز نگهداری شوند درغیر این ‌صورت اگر کویل ها دچار اکسیده شدن یا  کثیفی بشوند عملکرد آن ‌ها کند یا مختل می ‌شود. فنها نیز بخش ضروری دیگر در کندانسورهای هوایی می ‌باشد که وظیفه آن گردش و جریان هوا در داخل کویل ها است که باعث انتقال حرارت و همچنین فرآیند سرد سازی و خنک‌ سازی بهتر و در مدت ‌زمان کمتر میشوند لذا کنترل آنها و اطمینان از کارکرد مناسب آنها در این نوع کنداونسورها ضروری است . نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که اطراف <a href=\"/havaran-fan\">فن</a> و کویل ها همیشه باید آزاد بوده و مطمئن شوید که جریان هوا به داخل کندانسور مسدود نشده باشد علاوه ‌بر این مورد، کویل ها و فن باید تمیز باشند تا راندمان کندانسور در حداکثر میزان خود باشد.</p><br>\n<p>در کندانسورهای آب خنک، با توجه به وجود آب در سیستم و باز بودن سیکل، رسوب امری اجتناب ناپذیر است، لذا کنترل میزان رسوب آب درطول سال در این سیستم ها بسیار حائز اهمیت است. همچنین کنترل عملکرد پمپ های انتقال آب کندانسور به برج و فنهای برج خنک کننده نیز در این سیستم ها ضروری است.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">جمع بندی</span></strong></p><br>\n<p>همان ‌طور که در مطالب بالا عنوان کردیم انتخاب نوع دستگاه به محیط جغرافیایی و شرایط شما و همچنین میزان بودجه و راندمان مورد نیاز شما بستگی دارد. همان ‌طور که عنوان شد کندانسور های آبی راندمان بالاتری داشته اما در مناطقی که درصد رطوبت بالایی وجود دارد عملکرد مناسب را ندارند.</p><br>\n<p>همین‌ طور کندانسور های هوایی نیز نیازمند مراقبت و نگهداری بیشتری می‌ باشند و می ‌بایست همیشه گرد و غبار و کثیفی که بر روی آن‌ ها شکل می‌ گیرد شسته و تمیز شوند.</p><br>\n<p>مجموعه <a title=\"رسام تجارت هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">رسام تجارت هواران</a> در این بخش در کنار شما بوده تا شما را با نحوه عملکرد انواع کندانسور آشنا کند. بنابراین اگر سوالی ذهن شما را درگیر کرده که پاسخ آن را نتوانستید در میان مطالب بیابید می ‌توانید با کارشناسان ما در هواران تماس حاصل کنید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">کندانسورها و انواع آن‌ها: توضیح عملکرد و انتخاب بهینه برای هر کاربرد</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">کندانسور چیست؟ معرفی انواع آن"
  },
  {
    "id": "762",
    "slug": "762",
    "title": "اواپراتور چیست؟ و نحوه عملکرد آن به چه صورت است؟",
    "excerpt": "امروزه در بسیاری از صنایع و حتی منازل مسکونی و سازمان‌ ها و ارگان ‌ها سیستم ‌های تهویه مطبوع وجود دارد که با هدف سردسازی محیط فعالیت می ‌کنند. یکی از این سیستم ‌ها چیلر می ‌باشد و یکی از اجزاء تشکیل‌ دهنده چیلر اواپراتور نام دارد.اگر به‌ دنبال این هستید که بدانید اواپراتور چیست؟ عملکرد آن به چه صورت است؟ و همچنین سوالاتی در خصوص انواع آن و وظیفه آن دارید با هواران همراه باشید",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/d68ccc2ec001fb9d07064ae563d43069/conversions/3-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-10-17",
    "contentHtml": "<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">مقدمه</span></strong></p><br>\n<p>امروزه در بسیاری از صنایع و حتی منازل مسکونی و سازمان‌ ها و ارگان ‌ها <a title=\"سیستم ‌های تهویه مطبوع\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">سیستم ‌های تهویه مطبوع</a> وجود دارد که با هدف سردسازی محیط فعالیت می ‌کنند. یکی از این سیستم ‌ها چیلر می ‌باشد و یکی از اجزاء تشکیل‌ دهنده <a title=\"چیلر\" href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر</a> اواپراتور نام دارد.اگر به‌ دنبال این هستید که بدانید اواپراتور چیست؟ عملکرد آن به چه صورت است؟ و همچنین سوالاتی در خصوص انواع آن و وظیفه آن دارید با هواران همراه باشید تا به‌ صورت کلی تمامی اطلاعات مربوط به اواپراتور را تشریح و این سیستم را بررسی کنیم.</p><br>\n<h2><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/48e35255f0afffac90a6f0e3448254c8/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.jpg\" alt=\"اواپراتور چیست؟ \" width=\"510\" height=\"340\"><span style=\"font-size: 14pt;\">اواپراتور چیست؟</span></h2><br>\n<p>اواپراتور یک <a title=\"مبدل حرارتی\" href=\"/article-details/210?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبدل حرارتی</a> می ‌باشد و مایعی که از کندانسور و شیر انبساط  گذر می‌ کنند را از حالت مایع به حالت گاز در می آورد. اواپراتور در واقع از کلمه Evaporate گرفته شده است که به‌ معنای \"تبخیر شدن\" می‌ باشد. به ‌طورکلی اواپراتور، بخشی از سیستم ‌های تهویه مطبوع بزرگ می ‌باشد که جاذب گرما بوده و مایع <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبرد</a> را به گاز تبدیل می ‌کند.</p><br>\n<p>همان‌ طور که گفته شد اواپراتور کاربری ‌های زیادی داشته و در سیستم ‌های تهویه مطبوع، صنایع غذایی و غیره مورد استفاده قرار می‌ گیرند. در یک سیستم تهویه مطبوع تا زمانی که دمای هوایی که در محیط در حال جریان است به درجه مدنظر نرسد و کاملاً تثبیت نگردد اواپراتور گرمای اتاق را جذب کرده و آن را به مبرد منتقل می‌ کند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/c9e11e0bdb9ff2f6cfeef9b6c0534855/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.png\" alt=\"وظیفه اواپراتور چیست؟ \" width=\"644\" height=\"221\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">وظیفه اواپراتور چیست؟ عملکرد اواپراتور</span></h3><br>\n<p>همان ‌طور که در بخش مقدمه اشاره کردیم وظیفه اواپراتور تبدیل مایع به گاز می ‌باشد. معمولاً در سیستم ‌های سرمایشی دستگاه اواپراتور در انتهای سیکل تبرید قرار می ‌گیرد که قبل ‌از آن شیر انبساط وجود دارد. زمانی که شیر انبساط کاهش فشار را بر روی مبرد به وجود می ‌آورد نقطه جوش مبرد نیز کاهش پیدا می ‌کند و زمانی ‌که ماده مبرد از <a title=\"شیر انبساط\" href=\"/article-details/776?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">شیر انبساط</a> عبور کرده دارای فشار بسیار پایین می‌ باشد و درنهایت وارد لوله ‌های پر پیچ ‌و خم اواپراتور می‌ شود. اواپراتور مایع مبرد را در مجاورت<a title=\"سیالی\" href=\"/product-details/8565?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> سیالی</a> که در آن جریان دارد، قرار داده و در نتیجه با انتقال گرما از سیال به میرد، باعث تغییر حالت مایع مبرد به بخار می‌ شود و همزمان سیال را خنک می کند.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a class=\"text-black\" href=\"/article-details/692?title=%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\">کمپرسور اسکرو چیست؟</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/982d2aa6e1fd12d2c2ecbd311220e066/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1.jpg\" alt=\"انواع اواپراتور\" width=\"804\" height=\"353\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع اواپراتور</span></h2><br>\n<p>اواپراتور  با جریان سیال مبرد در لوله ‌های پر پیچ ‌و خم خود و همچنین با جاری کردن هوا با استفاده از فن‌ ها یا همچنین جریان آب با استفاده از پمپ، گرمای محیط اطراف را جذب می‌ کند و در نتیجه باعث کاهش درجه‌ حرارت می‌ شود <a title=\"اواپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">اواپراتور</a> با توجه به نوع شکل‌ گیری، نحوه جریان مایع مبرد، نوع عملکرد و همچنین نحوه جریان هوا یا مایع مبرد و نوع کارکرد به گروه ‌هایی تقسیم می‌شوند که شامل؛</p><br>\n<ul><br>\n<li>اواپراتور صفحه‌ای</li><br>\n<li>اواپراتور کویلی ساده</li><br>\n<li>اپراتور پوسته و لوله‌</li><br>\n<li>اپراتور کویلی پره دار</li><br>\n</ul><br>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>اواپراتور صفحه ای</strong></span></h3><br>\n<p>اواپراتور صفحه ای یک مبدل حرارتی است که برای تبخیر مایعات استفاده می شود. این مبدل از مجموعه ای از صفحات فلزی نازک تشکیل شده است که روی هم قرار گرفته اند و بوسیله واشرهایی هوابند می شوند. مایع سرد شونده از طریق کانال های بین صفحات جریان می یابد و گرما را از سیال گرم، که معمولاً یک مبرد است، جذب می کند. در نتیجه، مایع سرد شونده تبخیر می شود و سیال گرم خنک می شود.</p><br>\n<p>اواپراتورهای صفحه ای مزایای زیادی نسبت به سایر انواع اواپراتورها دارند. آنها دارای راندمان بالاتر، ابعاد کوچکتر، و وزن سبک‌تر هستند. همچنین نسبت به سایر انواع اواپراتورها کمتر دچار گرفتگی می شوند.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>اواپراتور کویلی ساده</strong></span></h3><br>\n<p>این مبدل از یک لوله مارپیچی تشکیل شده است که در یک محفظه حاوی مایع سرد شونده قرار دارد. مایع گرم، که معمولاً یک مبرد است، از طریق لوله مارپیچی جریان می یابد و گرما را به مایع سرد شونده منتقل می کند. در نتیجه، مایع سرد شونده تبخیر می شود و مایع گرم خنک می شود.</p><br>\n<p>اواپراتور کویلی ساده دارای ساختار ساده ای است و به راحتی قابل نصب و نگهداری است. این اواپراتور برای کاربرد در مکانهای کوچک و متوسط مناسب است.</p><br>\n<h3><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">اپراتور پوسته و لوله‌</span></strong></h3><br>\n<p>اواپراتور پوسته و لوله یک مبدل حرارتی است که در آن یک سیال گرم از طریق یک سری لوله های توخالی جریان می یابد که در یک پوسته قرار دارند. سیال سرد از اطراف لوله ها جریان می یابد و گرما را از سیال گرم جذب می کند. در نتیجه، سیال گرم خنک می شود و سیال سرد گرم می شود.</p><br>\n<h3><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">اپراتور کویلی پره دار</span></strong></h3><br>\n<p>اواپراتور کویلی پره دار یک نوع مبدل حرارتی است که از یک لوله مارپیچی تشکیل شده است که در اطراف آن پره هایی قرار گرفته اند. مایع گرم، که معمولاً یک مبرد است، از طریق لوله مارپیچی جریان می یابد و گرما را به مایع سرد منتقل می کند. در نتیجه، مایع سرد تبخیر می شود و مایع گرم خنک می شود.</p><br>\n<p>پره های قرار گرفته در اطراف لوله مارپیچی باعث افزایش سطح تماس بین مایع گرم و مایع سرد می شوند. این امر باعث افزایش انتقال حرارت بین دو سیال می شود.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">در نهایت</span></strong></p><br>\n<p>در این بخش مجموعه هواران سعی کرده ‌است تا توضیح کامل و جامعی در خصوص دستگاه <a title=\"اواپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">اواپراتور</a> ارائه دهد. همچنین در این مقاله نحوه عملکرد اپراتور و انواع آن نیز معرفی شده ‌است. همان ‌طور که گفته شد اواپراتور یک بخش کوچک از یک سیستم سرمایشی می ‌باشد که در انتهای سیکل تبرید قرار می ‌گیرد. بنابراین استفاده و نصب این سیستم بسیار مهم است. اواپراتور نیازمند تعمیر و نگهداری ویژه می ‌باشند. این سیستم معمولاً دچار رسوب می‌ شوند و در نتیجه ممکن است حرکت آب در این سیستم دچار اختلال گردد. همچنین لازم به ذکر است که آب داخل اواپراتور در زمستان باید تخلیه شود تا از انجماد و افزایش حجم یخ در آن جلوگیری کرده تا لوله ‌های اواپراتور دچار ترکیدگی نشوند و در نهایت باعث خراب شدن آن نیز نشوند.</p><br>\n<p>مجموعه <a title=\"رسام تجارت هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">رسام تجارت هواران</a> در این بخش تمامی اطلاعاتی را که در خصوص اواپراتور لازم می ‌دانسته است ارائه داده ‌است. بنابراین اگر سوالی ذهن شما را درگیر کرده و نتوانسته‌ اید پاسخ خود را بیابید می ‌توانید با همکاران ما در  مجموعه هواران ارتباط بر قرار کنید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">اواپراتور چیست؟ و نحوه عملکرد آن به چه صورت است؟"
  },
  {
    "id": "692",
    "slug": "692",
    "title": "آشنایی با کمپرسور اسکرو: عملکرد، ساختار و کاربردها",
    "excerpt": "کمپرسور یکی از اصلی‌ ترین قطعات تشکیل ‌دهنده سیستم ‌های تهویه مطبوع در سیکل تبرید می‌ باشد. همانطور که در بخش‌ های مختلف اشاره کرده‌ایم فرآیند تبرید توسط چهار جزء اصلی که شامل کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اوپراتور انجام می پذیرد.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/3dd13198e56a2d4d0a9880ce2e55e813/conversions/2-(2)-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-09-10",
    "contentHtml": "<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">کمپرسور اسکرو چیست؟</span></h2><br>\n<p>کمپرسور یکی از اصلی‌ ترین قطعات تشکیل ‌دهنده <a title=\"سیستم ‌های تهویه مطبوع\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">سیستم ‌های تهویه مطبوع</a> در سیکل تبرید می‌ باشد. همانطور که در بخش‌ های مختلف اشاره کرده‌ایم فرآیند تبرید توسط چهار جزء اصلی که شامل کمپرسور، <a title=\"کندانسور\" href=\"/article-details/772?title=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">کندانسور</a>، <a title=\"شیر انبساط\" href=\"/article-details/776?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">شیر انبساط</a> و <a title=\"اوپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">اوپرا</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/80759094e5f0af86d44d8bce932673ae/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88.png\" alt=\"عملکرد کمپرسور اسکرو\" width=\"491\" height=\"276\"></p><br>\n<p><a title=\"اوپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">تور</a> انجام می پذیرد.</p><br>\n<p>هدف کمپرسور در سیکل تبرید، تبدیل مایع به گاز یا همان بخار می‌ باشد که این فرآیند بر روی <a title=\"ماده مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\">ماده مبرد</a> رخ می ‌دهد. در ادامه این بحث هر آنچه را که در خصوص کمپرسور اسکرو لازم است بدانید را شرح داده‌ایم.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی: <a class=\"text-black\" href=\"/article-details/772?title=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">کندانسور چیست؟ معرفی انواع آن</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/5261961cfcb904628f54edd0c5f9739f/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%882.jpg\" alt=\"ویژگی کمپرسور اسکرو\" width=\"379\" height=\"342\"></p><br>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 16pt;\"><strong>همچنین بخوانید: <a href=\"/article-details/669?title=%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88:-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87\">کمپرسور اسکرو؛ مقایسه انواع مختلف، نحوه استفاده و راه‌اندازی بهینه</a></strong></span></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">نحوه عملکرد و فرایند فعالیت کمپرسور اسکرو </span></h3><br>\n<p>اگر بخواهیم به ‌صورت ساده <a href=\"/article-details/692?title=%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\">کمپرسور اسکرو</a> را تعریف کنیم به ‌طور کلی این سیستم دارای دو روتور مار پیچی نر و ماده می ‌باشد. که این روتور ها یکی به موتور اصلی متصل است و دیگری با چرخش روتور اصلی به حرکت در می ‌آید. بنابراین مبرد، بعد از گذر از میان روتور ها به بخار فشار بالا تبدیل می ‌گردد.</p><br>\n<p>به ‌طور کلی فرایند فعالیت کمپرسور اسکرو شامل چهار مرحله می‌ باشد که در مرحله اول کمپرسور اسکرو با توجه به بخش مکشی که بر روی آن طراحی شده ‌است ماده مبرد را وارد دستگاه می‌ کند. در مرحله دوم روتور هایی که در حال ‌حرکت هستند با کم شدن فاصله شیارها در طول کمپرسور منجر به فشرده سازی مبرد می ‌کنند، فرایند کمپرسور تا زمانی ادامه پیدا می‌ کند که حرکت روتور ها به محل تخلیه کمپرسور نزدیک شود که معمولاً فشار ماده مبرد در این بخش بسیار زیاد است و در مرحله آخر نیز بخار مبرد فشرده ‌شده از خروجی در نظر گرفته خارج می ‌گردد.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">5 ویژگی مهم کمپرسور اسکرو</span></h3><br>\n<p>کمپرسور اسکرو دارای ویژگی‌ هایی می باشد که در ادامه به شرح آن ها  پرداخته ایم.</p><br>\n<ol><br>\n<li>عدم وجود نوسان در زمانی ‌که فشار کاری بسیار بالا می‌ باشد</li><br>\n<li>کمپرسور های اسکرو نسبت ‌به کمپرسور های پیستونی هزینه تعمیرات و نگهداری کمتری داشته و معمولاً قطعات درگیر نیز کمتر می‌ باشد</li><br>\n<li>سومین ویژگی‌ای که می ‌توان برای کمپرسور های اسکرو اشاره کرد حجم و ظرفیت بالای آنهاست.</li><br>\n<li>ویژگی دیگر کمپرسورهای اسکرو کم‌ حجم بودن آن ‌ها نسبت ‌به سایر نمونه‌ های مشابه می ‌باشد.</li><br>\n<li>کمپرسور های اسکرو لرزش کمتری دارند</li><br>\n</ol><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">مزایا و معایب کمپرسور اسکرو که باید به آن توجه کرد !!</span></h4><br>\n<p>کمپرسور ها دارای مزایا و معایب مختلفی می ‌باشند که از جمله مزایای کمپرسور های اسکرو می ‌توان به صرفه ‌جویی ۲۵ الی ۳۰ درصدی مصرف انرژی نسبت ‌به کمپرسور های پیستونی اشاره کرد و همچنین کمپرسور های اسکرو معمولاً جریان مبردی را که منتقل می ‌کنند کاملاً یکنواخت بوده و همچنین فضا و صدای کمتری را ایجاد می ‌کنند. انواع قطعات مورد استفاده در کمپرسور اسکرو به ‌صورت استاتیک بوده و به‌ همین ‌جهت از استهلاک پایین ‌تری برخوردار می ‌باشند. کنترل ظرفیت در کمپرسور های اسکرو به ‌صورت خطی بوده و همچنین می ‌توان با تزریق روغن به آن‌ ها دمای مبرد خروجی را نیز کنترل کرد.</p><br>\n<p>معایبی که می ‌توان برای کمپرسور های اسکرو معرفی کرد، بیشتر به‌ دلیل قیمت، هزینه نگهداری و تعمیرات تخصصی آن‌ ها می‌ باشد. استفاده از کمپرسور های اسکرو برای <a title=\"چیلر\" href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر</a> های با ظرفیت‌ زیر 5۰ تن تبرید رایج نیست.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">در نهایت</span></strong></p><br>\n<p>کمپرسور های اسکرو معمولاً در مصارف صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می ‌گیرند. در این بخش سعی شد تا هر آنچه که در خصوص کمپرسور اسکرو لازم است بدانید را ارائه دهیم. همچنین مشاوران <a title=\"رسام تجارت هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">رسام تجارت هواران</a> همواره در کنار شما هستند تا هر گونه سوال و مشاوره‌ای در خصوص انواع سیستم‌ های تهویه مطبوع و اجزا آن را برای شما ارائه دهند تا شما به آگاهی از خرید محصول مورد نیاز خود برسید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">کمپرسور اسکرو چیست؟</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">آشنایی با کمپرسور اسکرو: عملکرد، ساختار و کاربردها"
  },
  {
    "id": "690",
    "slug": "690",
    "title": "آکومولاتور چیست؟ چگونگی عملکرد آکومولاتور ها",
    "excerpt": "آکومولاتورها اجزاء ساده‌ای هستند که قبل ‌از کمپرسور ها نصب می ‌گردند. هدف آکومولاتور ها جدا سازی مایع مبرد از گاز بوده و از رسیدن مایع به کمپرسور ممانعت می کنند.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/4a342b9eaf180eaf3c3e068570ae3854/conversions/1-(1)-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-09-07",
    "contentHtml": "<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">آکومولاتور چیست؟</span></h2><br>\n<p>یکی از اجزاء تشکیل ‌دهنده سیکل تبرید، کمپرسور می‌ باشد که از آن به ‌عنوان قلب سیکل تبرید در سیستم‌های تهویه هوای مطبوع یاد می‌ شود. <strong>آکومولاتورها</strong> اجزاء ساده‌ای هستند که قبل ‌از <a title=\" کمپرسور ها\" href=\"/article-details/692?title=%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> کمپرسور ها</a> نصب می ‌گردند. هدف <strong>آکومولاتور ها</strong> جدا سازی مایع <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبرد</a> از گاز بوده و از رسیدن مایع به کمپرسور ممانعت می کنند. ورود ماده مایع به کمپرسور ها باعث ایجاد خسارت به سیستم می ‌شود. بنابراین آکومولاتور ها باعث افزایش عمر کمپرسور می‌ گردد.</p><br>\n<p>از نظر ظاهری <strong>آکومولاتورها</strong> در دو نوع <strong>افقی</strong> و <strong>عمودی</strong> تولید شده که معمولاً نمونه ‌های عمودی رایج‌ تر هستند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/9d297429bdc9f291d740898618abe241/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1.png\" alt=\"مایع مبرد در کف آکومولاتور \" width=\"450\" height=\"350\"></p><br>\n<p><span style=\"font-size: 16pt;\"><strong>همچنین بخوانید: </strong><a href=\"/article-details/816?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7:-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C\"><strong>چیلرها؛ اجزا تشکیل‌دهنده و عملکرد هر کدام در فرآیند خنک‌کنندگی</strong></a></span></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>انواع مختلف اکومولاتورهای هیدرولیک</strong><strong>   </strong></span></h2><br>\n<p>طبقه بندی اکومولاتورها از طریق استفاده از ذخیره انرژی آسان می شود. در حال حاضر سه نوع مختلف از اکومولاتورهای وجود دارد که عبارتند از:</p><br>\n<ol><br>\n<li><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">آکومولاتور وزنی</span></strong></li><br>\n<li><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">آکومولاتور فنری</span></strong></li><br>\n<li><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">آکومولاتور گازی</span></strong>     </li><br>\n</ol><br>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>1. </strong><strong>آکومولاتورهای وزنی</strong></span></h3><br>\n<p><strong>آکومولاتورهای بارگذاری شده با وزن</strong> عموماً مجهز به پیستونی هستند که با وزن مرده تخلیه شده است. از این رو هنگامی که پیستون در داخل سیلندر حرکت می کند، منجر به اعمال فشار بر روی سیال هیدرولیک می شود. موادی مانند آهن، بلوک بتنی یا حتی فولاد معمولاً به عنوان وزن مرده استفاده می شود.  </p><br>\n<p>حجم و اندازه انباشته های بارگذاری شده با وزن، کاربرد آنها را محدود به تجهیزات می کند که معمولاً شامل پرس های سنگین در مواردی که حجم زیادی لازم است، می شود.</p><br>\n<p><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>2. </strong><strong>آکومولاتورهای فنری</strong></span></p><br>\n<p>اینها آکومولاتورهایی هستند که معمولاً با یک پیستون فنری در سیلندر عرضه می شوند. سیال از طرف دیگر سیلندر وارد این آکومولاتور می شود و با اعمال اهرم نیروی فنر تحت فشار ذخیره می شود.</p><br>\n<p>هنگامی که فنر به طور بهینه فشرده شود، فشار نیز به اوج خود می رسد. در نتیجه، با رسیدن فنر به تمام طول خود، فشارها به حداقل می رسد.  </p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\">کاربردهای آکومولاتورهای فنری</span></h3><br>\n<p>این انباشته‌ها معمولاً در جاهایی استفاده می‌شوند که فضا محدودیت دارد و کار در حجم‌های کوچک‌تر انجام می‌شود که شامل برنامه های هیدرولیک موبایل و خودرو می شود. </p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong> انواع آکومولاتورهای گازی</strong><strong> </strong></span></h3><br>\n<p>آکومولاتورهای گازدار که به آنها آکومولاتورهای هیدرو پنوماتیکی نیز گفته می شود، به دو دسته تقسیم می شوند: آکومولاتورهای نوع غیر جداکننده و آکومولاتورهای نوع جداکننده.  </p><br>\n<h4>آکومولاتور نوع غیر جداکننده</h4><br>\n<p>اینها از انواع آکومولاتورهایی هستند که ورود گاز تحت فشار به سیلندر باعث ایجاد فشار می شود. از این رو افزایش فشار در نهایت منجر به باز شدن درگاه روغن می شود که به دنبال آن روغن وارد سیلندرها می شود و حجم گاز را کاهش می دهد. این آکومولاتور، بیشتر فشار را افزایش می دهد و در نتیجه شکاف فشار ایجاد می شود که آکومولاتور را به حرکت در می آورد. </p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 12pt;\">کاربردهای<strong> نوع آکومولاتور غیر جداکننده</strong></span></h4><br>\n<p>چنین انباشته‌هایی در جایی استفاده می‌شوند که سیال هیدرولیک مورد استفاده در سیستم دارای قابلیت تفکیک بالاتری باشد. بنابراین کوچکترین فقدان گازها هیچ عارضه ای در پی ندارد. </p><br>\n<h4>آکومولاتور نوع جداکننده </h4><br>\n<p>آکومولاتورهای نوع جداکننده آنهایی هستند که پیستون به عنوان مانعی بین سیال هیدرولیک و گاز عمل می کند. از این رو هنگامی که روغن شارژ شده پیستون را فشار می دهد، به طور خودکار منجر به فشرده سازی گاز می شود.</p><br>\n<p>این به این معنی است که کاهش حجم گاز باعث افزایش بیشتر فشار می شود. این شکاف در فشار، هر زمان که در مدار لازم باشد، روغن را از سیلندر خارج می کند.    </p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">آشنایی با چگونگی عملکرد آکومولاتور ها</span></h3><br>\n<p>همان‌ طور که گفته شد آکومولاتور قطعه ای در فرایند سیکل تبرید می ‌باشد که بین اواپراتور و کمپرسور قرار می‌ گیرد. مبرد خروجی که از<a title=\"اواپراتور\" href=\"/article-details/762?title=%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> اواپراتور</a> به سمت کمپرسور در حال ‌حرکت است به حالت بخار سرد می‌ باشد که ممکن است مقدار کمی مایع مبرد با آن در جریان باشد، بنابراین برای جلوگیری از خراب شدن کمپرسور می ‌بایست قطعه‌ای باشد تا از ورود  مایع مبرد به کمپرسور جلو گیری کند. <strong>آکومولاتور</strong> ها مبرد خروجی از اواپراتور را از طریق لوله‌ای U شکل، از خود خارج می‌ کنند که در نتیجه مایع مبرد در کف <strong>آکومولاتور</strong> ته ‌نشین می‌شود. به ‌طور کلی <strong>آکومولاتور</strong> ها وظیفه جدا سازی مایعات از بخار سرد را برعهده دارند.</p><br>\n<p>برای اینکه کمپرسور به‌ خوبی کار کند نیاز است تا ماده مبرد که به ‌صورت گاز بوده به ‌همراه میزان اندکی روغن به کمپرسور برسد. گاهی اوقات مخصوصاً در مناطقی که سرد می‌ باشد عملیات تبخیر در سیکل تبرید مخصوصاً در آکومولاتور به ‌صورت خودکار و اتوماتیک صورت نمی ‌پذیرد و نیازمند اندکی گرما است. گرمادهی مجدد به آکومولاتور به تبخیر مجدد مبرد کمک کرده و فرآیند تبرید را به ‌درستی انجام می ‌دهد. در خصوص گرما دادن باید توجه داشته باشید که اگر میزان گرما زیاد باشد می ‌تواند باعث آسیب به کمپرسور گردد. .</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">در نتیجه</span></strong></p><br>\n<p>آکومولاتور ها سیستم ‌های حساسی هستند از آن جهت که علاوه‌ بر این‌ که خود نیازمند مراقبت می ‌باشند از سیستم کمپرسور نیز مراقبت می ‌کنند. مجموعه رسام تجارت هواران در این بخش در کنار شما بوده تا هر آنچه را که شما لازم است در خصوص آکومولاتور ها بدانید را برایتان شرح دهد. همچنین اگر نیاز به خرید و یا مشاوره در خصوص <a title=\"سیستم‌ های تهویه مطبوع\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">سیستم‌ های تهویه مطبوع</a> دارید می‌ توانید با مشاوران <a title=\"هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواران</a> در ارتباط باشید تا سؤال هایتان را پرسیده و به آگهی برسید.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">آکومولاتور چیست؟ چگونگی عملکرد آکومولاتور ها</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">آکومولاتور چیست؟"
  },
  {
    "id": "669",
    "slug": "669",
    "title": "کمپرسور اسکرو: مقایسه انواع مختلف، نحوه استفاده و راه‌اندازی بهینه",
    "excerpt": "هواساز سیستمی متشکل از چند بخش برای فیلتر کردن هوا، تنظیم درجه حرارت، تنظیم میزان رطوبت، کنترل کردن سرعت هوا و همچنین توزیع هوای مطبوع است که در ساختمان‌ های مختلف، آپارتمان ‌ها، هتل ‌ها، مراکز صنعتی و سوله ‌های صنعتی و یا هر نوع ساختمان دیگری استفاده می شود.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/be9243a7c2ad44fd146e89e07a0e47a7/conversions/-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-08-24",
    "contentHtml": "<p>امروزه سیستم ‌های تهویه هوای مطبوع به یکی از بزرگ ‌ترین سیستم ‌ها در انواع مراکز مسکونی، صنعتی و اداری وغیره تبدیل شده‌اند. سیستم‌ های تهویه مطبوع با تبدیل هوای آلوده به هوای مطبوع با درجه‌ حرارت مختلف باعث سرد و یا گرم شدن محیط ‌های مختلف مانند خانه ‌ها، سوله‌ های صنعتی و غیره می ‌شوند. بنابراین امروزه استفاده از هواساز ها بسیار رایج شده است.</p><br>\n<p>هواساز از جمله سیستم ‌های تهویه مطبوع می ‌باشد که با مکیدن هوا و فیلتر کردن آن، هوا را از روی کویل های تعبیه شده عبور می دهد و هوایی مطبوع را با درجه‌ حرارت مد نظر مطابق با الزامات آسایش حرارتی به محیط منتقل می ‌کند. بنابراین اگر از آن دسته افرادی هستید که به ‌دنبال <a title=\"خرید هواساز\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">خرید هواساز</a> می ‌باشید و یا نمی‌ دانید <a href=\"/article-details/860?title=%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\">هواساز هایژنیک</a> چیست؟ با <a title=\"هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواران</a> همراه باشید تا جزء به جزء این سیستم را برای شما معرفی کنیم.</p><br>\n<p>مقاله پیشنهادی : <a title=\"راهنمای خرید هواساز\" href=\"/article-details/599?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">راهنمای خرید هواساز</a></p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/2f601bfe0cde0094470c1add322af541/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-1.jpg\" alt=\"هواساز چیست؟\" width=\"400\" height=\"383\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">هواساز چیست؟</span></h2><br>\n<p>هواساز سیستمی متشکل از چند بخش برای فیلتر کردن هوا، تنظیم درجه حرارت، تنظیم میزان رطوبت، کنترل کردن سرعت هوا و همچنین توزیع هوای مطبوع است که در ساختمان‌ های مختلف، آپارتمان ‌ها، هتل ‌ها، مراکز صنعتی و سوله ‌های صنعتی و یا هر نوع ساختمان دیگری استفاده می شود.</p><br>\n<p>به ‌طور کلی با توجه به استفاده از این سیستم ها در مراکز مختلف، سیستم ‌های هواساز را به ۲ نوع <a title=\"هواسازهای استاندارد\" href=\"/product-details/8805?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواسازهای استاندارد</a> و <a title=\"هواسازهای هایژنیک\" href=\"/product-details/8804?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواسازهای هایژنیک</a> تقسیم ‌بندی می‌ کنند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/244b0c93b290a9c469f42f678eb21cd8/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-2.jpg\" alt=\"عملکرد هواساز چگونه است؟\" width=\"450\" height=\"232\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">عملکرد هواساز چگونه است؟</span></h2><br>\n<p>عملکرد هواساز بدین گونه است که هوا توسط فن به داخل دستگاه مکیده شده و پس از عبور از بستر فیلتر ها و تماس با سطح کویل سرمایشی یا گرمایشی، سرد یا گرم می‌شود و در نهایت به فضای مورد تهویه تزریق می‌شود.</p><br>\n<p>عمل فیلتر نمودن هوا معمولا قبل از کویل ها انجام می شود تا علاوه بر ایجاد هوای پاک از تجمع ذرات معلق و رسوب روی کویل ها نیز جلوگیری شود.</p><br>\n<p>همچنین گاهاً در بعضی از مدل‌های هواساز می‌توان از رطوبت‌زن و لامپ‌های UV نیز استفاده کرد.</p><br>\n<p>نمونه ‌هایی از هواساز ها نیز از هر دو هوا استفاده می ‌کنند. یعنی هم هوای محیط بیرونی را به داخل مکیده و هم هوای برگشتی محیط را توسط Mixing Box یا جعبه اختلاط هوا با یکدیگر ترکیب کرده و سپس از بخش فیلتراسیون عبور داده و هوا را به داخل محیط مد نظر منتقل می ‌کنند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/108a6d458df981c66254e6b4a960f96e/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-3.jpg\" alt=\"اجزا اصلی تشکیل دهنده هواساز\" width=\"500\" height=\"262\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">اجزا اصلی تشکیل دهنده هواساز</span></h3><br>\n<p>اجزای تشکیل ‌دهنده هواساز شامل بدنه هواساز، فن دمنده هواساز، جعبه تخلیط هوا، کویل ‌های آلومینیومی، فیلترا سیون، رطوبت زن، تجهیزات کنترلی و سوئیچ‌ های مربوطه موجود می ‌باشد. که در ادامه جزء به جزء تشکیل ‌دهنده های هواساز را با یکدیگر بررسی می‌ کنیم.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/498caf50e8859f04fb9cf7a4ae05a83a/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-4.jpg\" alt=\"کابین یا بدنه هواساز\" width=\"463\" height=\"300\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">کابین یا بدنه هواساز</span></h3><br>\n<p>بدنه هواساز و یا کابین آن، یک باکس تشکیل ‌شده از فلز با حاشیه‌ های معمولاً آلومینیومی می ‌باشد که تمامی اجزاء تشکیل‌ دهنده یک هواساز در داخل خود جای می دهد.</p><br>\n<p>بدنه هواساز از ۳ قسمت، شاسی، فریم و بدنه تشکیل شده ‌است که شاسی آن معمولاً از ناودانی هایی طراحی و ساخته می ‌شود و همچنین فریم دستگاه هواساز از جنس پروفیل آلومینیوم که دارای استحکام بالا نیز می ‌باشد ساخته شده‌ است هرچند در برخی از هوا سازها فریم را از جنس پلی ‌آمید نیز می‌ سازند و نیز بدنه دستگاه به ‌صورت دوجداره بوده که جداره خارجی آن از ورق گالوانیزه و در جداره داخلی آن با توجه به نوع کاربری هواساز یا از گالوانیزه و یا از استیل استفاده می ‌شود.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/b92a35914926e37b01eb6c7f2d59e5f2/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-5.jpg\" alt=\"فن مناسب هواساز\" width=\"400\" height=\"400\"></p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">فن مناسب هواساز</span></h3><br>\n<p>فن وظیفه انتقال هوا از مابین تجهیزات موجود در کابین هواساز را به‌ عهده دارد همچنین این فن هوای مطبوع تولید شده‌ توسط هواساز را به داخل کانال های خروجی منتقل می ‌کند.</p><br>\n<p>از آنجایی ‌که فن به ‌عنوان قسمت اصلی یک هواساز شناخته می‌ شود، انتخاب فن مناسب برای هواساز نیازمند دانش فنی می ‌باشد که این دانش فنی شامل میزان هوادهی هواساز بر اساس واحد زمان و افت فشار موجود صورت می‌ گیرد و شما می ‌توانید بر اساس آن فن مناسب برای دستگاه را انتخاب کنید. فن‌ هایی که در دستگاه‌ های هواساز استفاده می ‌شود معمولاً از نوع <a title=\"جت فن سانتریفیوژ\" href=\"/product-details/8560?title=%D8%AC%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">جت فن سانتریفیوژ</a> می باشد. در ادامه انواع فن ‌های مورد استفاده در هواساز ها را بررسی می‌ کنیم.</p><br>\n<p><strong>فن فوروارد:</strong> یکی از انواع فن ‌ها، فن فوروارد می ‌باشد این فن دارای کاربری تهویه مطبوع در پروژه‌ های صنعتی، تجاری، مسکونی و اداری با افت فشار پایین مورد استفاده قرار می ‌گیرد. نوع اتصال فن فوروارد به موتور الکتریکی، تسمه و پولی می‌ باشد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/8b2c5535d232cb9ff45a6944915000b1/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-6.png\" alt=\"فن بک وارد\" width=\"280\" height=\"264\"></p><br>\n<p><strong>فن بک وارد:</strong> این فن در پروژه‌ های صنعتی بزرگ که دارای افت فشار بالا می ‌باشد مورد استفاده قرار می ‌گیرد.</p><br>\n<p><strong>پلاگ فن:</strong> این نوع فن که شما می‌ توانید در مکان ‌هایی مانند بیمارستان ‌ها و صنایع دارویی مشاهده کنید که از <a title=\"هواساز های هایژنیک\" href=\"/article-details/860?title=%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز های هایژنیک</a> استفاده می کنند. این نوع فن خود به‌ صورت بک وارد بوده و دلیل آن‌ هم غلبه بر افت فشار بالا در این نوع هواساز ها می ‌باشد. اتصال این نوع فن توسط کوپل به ‌صورت مستقیم می ‌باشد.</p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">باکس میکسر هوا</span></h4><br>\n<p>در سیستم هواساز بخشی از هوای خروجی خود هواساز مجددا به داخل هواساز بر می‌گردد. در این جعبه هوای مکیده شده توسط فن از فضای مورد استفاده و همچنین هوای خروجی خود هواساز با یکدیگر میکس شده و مجدد به فضای فیلتراسیون وارد می‌ شوند. این اتفاق باعث می ‌شود تا هواساز بهره ‌وری بالاتری را داشته باشد.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">کویل ها</span></h2><br>\n<p>کویل ها مهم ‌ترین بخش در هواساز می ‌باشند چرا که وظیفه تغییر دمای هوای وارد شده به هواساز را برعهده داشته و طبق آنچه که مصرف ‌کننده نیاز دارد دمای هوا را تغییر می‌ دهند. کویل ها به ۲ دسته کویل‌ های گرمایشی (کویل آب گرم، کویل بخار، کویل الکتریکی) و کویل سرمایشی (کویل آب سرد و کویل انبساط مستقیم DX) تقسیم می ‌شوند.</p><br>\n<p>در کویل‌ های گرمایشی، در نوع کویل آبگرم همان‌ طور که از نام آن پیداست آب گرم در جریان بوده و در کویل بخار نیز در داخل کویل ها، بخار تولید شده توسط بویلر در جریان می‌ باشد که در اثر برخورد هوا با این کویل ها درجه هوا افزایش یا پیدا می‌ کند. نوع سوم از کویل ‌های گرمایشی کویل الکتریکی می ‌باشد که سیستم آب و بخار حذف گردیده و به‌ جای آن از هیتر برقی استفاده می ‌شود.</p><br>\n<p>در خصوص کویل‌ های سرمایشی، کویل آب سرد که از لوله های مسی و بلوفین های آلومینیومی ساخته می ‌شود، وظیفه سرد کردن هوای ورودی به هواساز را به ‌عهده دارد و آب سرد جاری در کویل ها توسط <a href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\">چیلر</a> تولید می شود. نوع دوم از کویل ‌های سرمایشی کویل‌ های انبساط مستقیم می ‌باشد. این کویل که مانند کویل های کولر گازی (اسپیلت) عمل می‌ کند که در داخل کویل ها <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبرد</a> در حرکت می باشد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/15b695656d258983a761f94a6b94d948/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-8.jpg\" alt=\"فیلتراسیون\" width=\"450\" height=\"225\"></p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">فیلتراسیون</span></h4><br>\n<p>فیلترها و فیلتراسیون یکی از ویژگی ‌های مهم هواساز ها می ‌باشد. هرچه تعداد فیلتراسیون و تراکم آن‌ ها در یک <a href=\"/article-details/669?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F\">هواساز</a> بیشتر باشد مطمئنا هوای تمیز تری در خروجی آن خواهیم داشت.</p><br>\n<p>فیلترها انواع مختلفی دارند که در انواع هواساز ها با کاربری های مختلف مورد استفاده قرار می‌ گیرند. این فیلتر ها شامل: فیلتر آلومینیومی، فیلتر پلیتد، فیلتر کیسه‌ای، فیلتر کربن اکتیو، فیلتر ایپا، فیلتر هپا و فیلتر اولپا می ‌باشد. جزئیات انواع فیلتر ها و بررسی آن‌ ها به دلیل گستردگی این بحث در این مجال نمی ‌گنجد بنابراین در مقاله ای مجزا به این بحث می پردازیم.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/d0724cf92553bac40383aa76f1b75451/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-9.png\" alt=\"دستگاه ایجاد رطوبت (رطوبت زن)\" width=\"400\" height=\"295\"></p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">دستگاه ایجاد رطوبت (رطوبت زن)</span></h4><br>\n<p>در <a title=\"هواساز\" href=\"/article-details/599?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواساز</a> های بزرگ یک سیستم هوشمند جهت ایجاد تعادل در رطوبت هوا قرار دارد. این سیستم ایجاد تعادل در رطوبت، با توجه به منطقه ‌ای که هواساز در آن قرار گرفته ‌است و یا زمانی‌ که محیط مورد نظر از لحاظ رطوبت دارای افت کیفیت و کاهش رطوبت باشد از طریق سوئیچ ‌های قرار گرفته بر روی آن و به ‌صورت خودکار عمل می‌ کند تا رطوبت هوا را به تعادل برساند.</p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">الکترو موتور</span></h4><br>\n<p>یک سیستم محرکه در داخل هواساز به نام الکتروموتور وجود دارد که وظیفه اش به حرکت درآوردن فن‌ها می‌ باشد. قدرت الکتروموتور جهت استفاده در هواساز بستگی به میزان ظرفیت هوادهی و نیز افت فشار هواساز دارد. در صورتی ‌که افت فشار بالا بوده و همچنین ظرفیت هوادهی زیاد باشد توان و قدرت الکتروموتور نیز افزایش‌ یافته و در صورت شرایط عکس از الکتروموتور های با قدرت کمتر استفاده می ‌شود.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">سیستم اتوماسیون و کنترل هواساز</span></h3><br>\n<p>سیستم اتوماسیون و کنترل هواساز ازجمله بخش‌ های مهم یک هواساز می ‌باشد. بر روی <a href=\"/product-details/8564?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84\">تابلوی برق و کنترل</a> هواساز کلید های کنترلی ازجمله کنترل موتور، کنترل موتور دمپر، کلید های تغییر اختلاف فشار، سنسور های تشخیص دما، سنسور های رطوبت ‌سنج، پارتیکل سنج، سنسور سرعت اینورتر، کنترل PLC و سایر سوئیچ هایی که جهت کنترل هواساز استفاده می ‌شود قرار می گیرند.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">مزایا و معایب هواساز ها</span></h3><br>\n<p>تمامی سیستم‌ های مختلف هر کدام دارای مزایا و معایبی می‌ باشند. از جمله مزایای هواساز ها می‌ توان به سیستم کنترل هوشمند، بالا بودن راندمان سیستم، قیمت اولیه پایین، هزینه تعمیر و نگهداری پایین، تهویه مطبوع فضا های بسیار بزرگ مانند: مساجد، تالارها و غیره، قابلیت نصب راحت، عملکرد بالا و راندمان ۹۰ درصدی، استفاده از انواع فیلتر های مختلف اشاره کرد.</p><br>\n<p>در کنار همه مزایایی که برای سیستم ‌ها وجود دارد این سیستم‌ ها معایبی را نیز با خود دارند. ولی معایب آن‌ ها آن ‌قدر چشمگیر نیست که بتواند مزایای آن‌ها را زیر سؤال ببرد. ازجمله معایب این سیستم‌ ها این است که هواساز ‌ها را نمی ‌توان در مناطقی که درصد رطوبت بالایی دارند استفاده کرد. هم چنین این سیستم ‌ها نیاز به کانال‌ کشی دارند و برای نصب نیاز به فضای زیادی دارند.</p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">جمع بندی</span></strong></p><br>\n<p>سایت هواران در این فرصت در کنار شما بود تا یک هواساز با تجهیزات سازنده آن را خدمت شما معرفی کند. بنابراین شما تا اینجا با یک هواساز آشنا شده اید. اگر قصد خرید هواساز برای مجموعه خود دارید و نمی دانید که دقیقا چه کاری باید انجام دهید و نیاز به یک متخصص جهت بررسی شرایط دارید. مهندسان و متخصصان رسام تجارت هواران در کنار شما هستند تا شما را به آگاهی کامل از خرید این محصول برسانند.</p>\r\n                </div>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"comment\">\r\n                <div class=\"box-share\">\r\n                    <div class=\"d-flex col-lg-auto col-12 row\">\r\n                        <h6 class=\"col-12 col-lg-auto\">تگ ها :</h6>\r\n                        <div class=\"d-flex row\">\r\n                                                                                                <div class=\"tag\">کمپرسور اسکرو: مقایسه انواع مختلف، نحوه استفاده و راه‌اندازی بهینه</div>\r\n                                                                    <div class=\"tag\">هواساز چیست؟ و چگونه کار میکند؟"
  },
  {
    "id": "662",
    "slug": "662",
    "title": "کمپرسور اسکرو: اصول عملکرد و اجزا تشکیل‌دهنده",
    "excerpt": "سیستم‌ هایی که جهت تهویه هوای مطبوع مورد استفاده قرار می ‌گیرند از مبرد استفاده می ‌شود شاید شما از جمله کسانی باشید که نمی ‌دانید مبرد چیست؟ یا این ‌که مبرد چگونه با عملکرد خود باعث سرمایش می ‌شود؟ امروز بسیاری از مصرف‌ کنندگان شاید حتی ندانند که روزانه از مبردها در منازل و حتی وسایل نقلیه خود استفاده می ‌کنند.",
    "image": "https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/eea86d31fb5dda6d18f0e716591310c4/conversions/-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-thumbnail.jpg",
    "date": "2022-08-14",
    "contentHtml": "<p>امروزه استفاده از سیستم‌ هایی که جهت <a title=\"تهویه هوای مطبوع\" href=\"/article-details/669?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">تهویه هوای مطبوع</a> مورد استفاده قرار می ‌گیرند از مبرد استفاده می ‌شود شاید شما از جمله کسانی باشید که نمی ‌دانید مبرد چیست؟ یا این ‌که مبرد چگونه با عملکرد خود باعث سرمایش می ‌شود؟ امروز بسیاری از مصرف‌ کنندگان شاید حتی ندانند که روزانه از مبردها در منازل و حتی وسایل نقلیه خود استفاده می ‌کنند. کولر ها ، <a title=\"چیلر\" href=\"/article-details/600?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">چیلر</a> ، یخچال‌ ها و همچنین کولر های ماشین‌ ها از جمله سیستم ‌هایی هستند که از مبرد برای ایجاد سرمایش استفاده می ‌کنند.</p><br>\n<p>اگر به‌ دنبال اطلاعات بیشتر در مورد انواع مبردها هستید و نمی ‌دانید که مبرد چیست؟ با <a title=\"هواران\" href=\"/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">هواران</a> تا انتهای این مقاله همراه باشید‌.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">مبرد چیست؟</span></h2><br>\n<p>مبرد ماده‌ای است که با انتقال و حذف گرما از یک محدوده به ‌جهت سرد کردن آن محدوده مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در واقع مبرد به ‌صورت گاز یا مایع بوده که با هدف سرد سازی محدوده مد نظر ما در سطح مشخص و در طی یک فرآیند تبرید استفاده می ‌شود. همان‌ طور که بیان شد از مبرد ها در یخچال ‌ها، فریزر ها، کولر ماشین و سایر دستگاه ‌های تهویه هوای مطبوع که بر پایه گاز فعالیت می‌ کنند مورد استفاده قرار می ‌گیرد. گاز هایی که به ‌عنوان مبرد استفاده می‌ شود نام ‌های مختلفی دارد درواقع مواد مختلفی که هم به ‌صورت مایع و هم به ‌صورت گاز موجود هستند مورد استفاده قرار می ‌گیرند. در ادامه با هواران همراه باشید تا در مورد فرآیند تبرید و همچنین انواع مواد مورد استفاده برای تبرید در سیستم ‌های تهویه مطبوع اطلاعات کامل و جامعی را ارائه دهیم.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/e0a0a80333d75c4728e228b869e94579/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF.jpg\" alt=\"تبرید چیست؟\" width=\"400\" height=\"358\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">تبرید چیست؟</span></h2><br>\n<p>به‌ لحاظ علمی مخصوصاً علم فیزیک تبرید به فرآیندی گفته می‌ شود که در طی آن انتقال گرما صورت می‌ گیرد. شاید برای شما سوال شود که اگر تبرید فرایندی به ‌جهت انتقال گرما است چگونه باعث سردسازی و سرمایش می ‌شود؟</p><br>\n<p>همان ‌طور که گفته شد در طی فرآیند تبرید گرما از فضا و محدوده مدنظر ما گرفته و به فضای بیرون منتقل می ‌گردد.</p><br>\n<p>درواقع در طی فرآیند تبرید ما به‌ دنبال کاهش دما و سرد سازی محدوده ‌ای هستیم (در واقع این فضا ها می ‌توانند اتاق ها، ساختمان ‌ها، سردخانه ‌های بزرگ صنعتی، ماشین، یخچال، فریزر و دیگر محدوده ‌های دیگر باشد) که با جذب گرمای محیط و انتقال آن به وسیله سیستم ‌های طراحی ‌شده و دفع هوای گرم به وسیله <a title=\"کندانسور\" href=\"/article-details/772?title=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">کندانسور</a> باعث سرمایش فضای مورد نظر می‌ گردد.</p><br>\n<p>بسیاری از افراد <a title=\"مبرد\" href=\"/article-details/662?title=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF\">مبرد</a> را با نام گاز می ‌شناسند که معمولاً اکثراً برای شارژ گاز کولر و یا گاز یخچال با آن آشنا شده ‌اند اما نکته قابل‌ توجه این است که باید بدانید مبرد به ‌صورت مایع نیز وجود دارد.</p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انتخاب مبرد مناسب</span></h2><br>\n<p>همان ‌طور که بیان شد مبرد ها از گاز های مختلفی تشکیل می‌ شوند یا به ‌طور کلی مبرد شامل گاز های مختلفی می ‌باشد. در این جا ممکن است برای شما سوال شود که کدام مبرد مناسب است؟ و از چه مبرد هایی باید استفاده کنیم تا نتیجه ایده‌آل‌تری را برای ما داشته باشد؟ در ادامه موارد اساسی که باید در انتخاب مبرد به آن توجه داشته باشیم را با هم بررسی می کنیم.</p><br>\n<ul><br>\n<li><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">خواص ترمودینامیکی</span></h3><br>\n</li><br>\n</ul><br>\n<p>خواص ترمودینامیکی شامل مواردی همچون نقطه جوش، حجم گرمایش مبرد در دما های مختلف باید به شکلی باشد که بیشترین بازدهی را برای شما داشته باشد.</p><br>\n<ul><br>\n<li><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">ثبات شیمیایی</span></h3><br>\n</li><br>\n</ul><br>\n<p>یکی از ویژگی ‌هایی که باید مواد مبرد داشته باشد این است که تجزیه شوندگی پایین و واکنش‌ پذیری پایینی داشته باشد به ‌همین دلیل سیستم‌ ها به ‌گونه‌ای ساخته می‌ شوند که بتوانند در طی سالیان طولانی مورد استفاده قرار بگیرند اگر مبرد واکنش ‌پذیری بالا و تجزیه شوندگی بالایی داشته باشد برای سیستم سرمایشی مناسب نمی ‌باشد.</p><br>\n<ul><br>\n<li><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">اثرات زیست‌ محیطی</span></h3><br>\n</li><br>\n</ul><br>\n<p>ماده مبرد باید اثرات گلخانه‌ای پایینی داشته باشد یا در واقع یکی از اتفاقاتی که در <a title=\"سیستم ‌های تهویه مطبوع\" href=\"/air-conditioner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">سیستم ‌های تهویه مطبوع</a> رخ می ‌دهد تخلیه کربن به میزان مناسب و همچنین سیکل منظم تبرید می ‌باشد که در نهایت باعث سلامت محیط ‌زیست و باعث جلوگیری از تخریب لایه ازون بشود.</p><br>\n<ul><br>\n<li><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">تاثیرات فیزیکی</span></h3><br>\n</li><br>\n</ul><br>\n<p>ماده مبرد مورد استفاده در سیستم ‌های تبرید باید به ‌گونه‌ای باشد که به قطعات مورد استفاده در سیستم طراحی‌ شده و همچنین لوله ‌هایی که با آن‌ ها برخورد دارد را دچار خوردگی و آسیب نکند. به‌ همین دلیل چگالی پایین و ضریب انتقال حرارت بالای ماده مبرد می ‌تواند بر روی اندازه <a title=\"مبدل ‌های حرارتی\" href=\"/article-details/210?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">مبدل ‌های حرارتی</a> و غیره مؤثر واقع‌ شده و در نهایت موجب کاهش یا افزایش هزینه‌ ها گردد.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/530cd267315741da2f57ea61dd741d51/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88..png\" alt=\"انواع گاز های مبرد\" width=\"500\" height=\"297\"></p><br>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">انواع گاز های مبرد</span></h2><br>\n<p>در بالا  درمورد ویژگی ‌های یک گاز مبرد خوب صحبت کردیم در این‌ جا می ‌خواهیم انواع گاز های مبرد را معرفی کنیم.</p><br>\n<p>به ‌طور کلی مبرد ها را بر اساس ساختار شیمیایی تقسیم ‌بندی می ‌کنند که می ‌توان به</p><br>\n<p>A) کلروفلوئوروکربن (CFC)،</p><br>\n<p>B) هیدرو کلروفلوئوروکربن (HCFC)،</p><br>\n<p>C)هیدر وفلوئوروکربن (HFC) و</p><br>\n<p>D) مبرد های طبیعی، </p><br>\n<p>اشاره کرد که در زمره ۴ دسته مهم مبرد ها قرار می ‌گیرند.</p><br>\n<p><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://meshkee-storage.sas.amin.parminstorage.ir/rasam_tejarat_havaran_2473/06f47a116124d10f9532b51d6646f9f4/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg\" alt=\"کلروفلوئوروکربن چیست؟\" width=\"500\" height=\"454\"></p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">کلروفلوئوروکربن چیست؟</span></h4><br>\n<p>از جمله مبرد های قدیمی و اولین مبرد استفاده ‌شده در سیستم ‌های سرمایشی می ‌باشد. در ابتدا این مبرد به‌ عنوان ماده‌ ای غیرسمی خنثی و غیر قابل ‌اشتعال معرفی شد. این مبرد دارای ۳ ماده کلر، فلوئور و کربن می ‌باشد که با نام‌ های R12، R11  و R115 شناخته می ‌شود. که در سیستم ‌های صنعتی مانند چیلر و همچنین یخچال‌ ها مورد استفاده قرار می ‌گرفتند. اما با تحقیقات صورت ‌گرفته بر روی این ماده ثابت شده ‌است که این ماده یکی از عوامل مخرب لایه ازون می ‌باشد. به ‌همین دلیل استفاده از این ماده در سیستم‌ های سرمایشی ممنوع شده ‌است.</p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">هیدرو کلروفلوئروکربن چیست؟</span></h4><br>\n<p>بعد از اثبات کلروفلوئوروکربن به ‌عنوان یک ماده مخرب و آسیب‌ زننده به لایه ازون، ماده‌ای جایگزین به‌عنوان هیدرو کلروفلوئوروکربن معرفی شد که این ماده شامل هیدروژن، کلر، فلوئور و کربن می‌ باشد. در این ماده استفاده کمتر از کلر باعث کاهش حجم گرمایش کره زمین می ‌شود. ولی این ماده نیز مانند کلر و فلوئور و کربن مخرب بوده ولی بدین ‌گونه که در طولانی ‌مدت و به ‌صورت آهسته تأثیرات منفی خود را بر روی لایه ازون گذاشته و در زمره گاز های گلخانه‌ای معرفی می ‌شوند ازجمله گاز های معروف این ماده شامل R22، R123  و R124 می ‌باشد.</p><br>\n<p>با توجه به معرفی شدن ۲ ماده قبلی به ‌عنوان ماده ا‌ی مخرب و اثرگذار بر روی تخریب لایه ازون و گرمایش زمین ، دانشمندان ماده ‌ای با عنوان هیدروفلوئوروکربن تولید کردند که فاقد کلر می ‌باشد، به ‌همین دلیل این مبرد بر روی گرمایش زمین و لایه ازون اثر مخرب ندارد. از جمله گاز هایی که در خانواده هیدرو فلوروکربن قرار می ‌گیرند شامل: R32، R125، R134A ، R407B، R245، R404A، R407C، R410A، R507 و R508B می‌ باشد.</p><br>\n<h3><span style=\"font-size: 14pt;\">مبرد های طبیعی چیست؟</span></h3><br>\n<p>همان‌ طور که از نام این مبرد ها پیداست این مبرد ها به ‌صورت طبیعی در طبیعت وجود داشته و به‌ صورت مصنوعی تولید نمی ‌شوند و از آنجایی ‌که این مواد‌ بر گرفته از خود طبیعت هستند هم برای مصرف‌ کنندگان قیمت مقرون ‌به ‌صرفه ای داشته و هم تأثیری بر محیط ‌زیست و لایه ازون ندارند ولی تاثیر بسیار ناچیزی در گرمایش زمین در آن‌ ها مشاهده شده ‌است. از جمله مبرد ‌های طبیعی می ‌توان به؛ هوا، آب، آمونیاک، دی‌ اکسید کربن و هیدرو کربن ‌ها اشاره کرد.</p><br>\n<h4><span style=\"font-size: 14pt;\">گاز های رایج گلخانه</span></h4><br>\n<p>با توجه به اطلاعات یاد شده برخی از این گاز ها نسبت‌ به بقیه بیشتر مورد استفاده قرار می‌ گیرند. با توجه به مضرات آن‌ ها ولی به‌ خاطر کیفیت و راندمان بالایی که دارند استفاده از این مبردها بیشتر صورت می‌ گیرد. که از جمله می ‌توان به مبرد های R12، R134A، R22، R410A، و گروهی از مبردها که شامل R290، R600، R600A، R601 و R601A می ‌باشند  که در زمره رایج‌ ترین مبرد های مورد استفاده قرار می ‌گیرد. گروه آخر معرفی شده از جمله مبرد های هیدروکربنی هستند که شامل بوتان، ایزوبوتان، پنتان و ایزوپنتان می باشند که این گروه بسیار اشتعال پذیرند و این مبرد ها معمولا در یخچال ها مورد استفاده قرار می گیرد.</p><br>\n<p> </p><br>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">جمع بندی</span></strong></p><br>\n<p><a title=\"رسام تجارت هواران\" href=\"https://admin.havaran.com/havaran.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">رسام تجارت هواران</a> یکی از بزرگترین مراجع مشاوره و عرضه محصولات تهویه مطبوع می باشد. در این مقاله سعی شده تا تمامی نکات مربوط به مبرد در اختیار شما قرار بگیرد تا شما با جزئیات مبرد و انواع مبرد آشنا شوید ت بتوانید بهترین خرید با توجه به نیاز خود نیز داشته باشید. در صورتی نیاز به مشاوره فنی، شما می توانید با کارشناسان هواران ارتباط برقرار کرده و پاسخ تمامی سوالات مد نظر خود را دریافت کنید.</p><br>\n<div id=\"gtx-trans\" style=\"position: absolute; left: 781px; top: 16px;\"><br>\n<div class=\"gtx-trans-icon\"> </div><br>"
  }
];

export function getArticleBySlug(slug: string): BlogArticle | undefined {
  return articlesFallback.find((a) => a.slug === slug || a.id === slug);
}

export function getLatestArticles(limit = 6): BlogArticle[] {
  return articlesFallback.slice(0, limit);
}
