export type F300Accordion = { title: string; items: string[] };

export type F300Block = {
  id: string;
  title: string;
  intro: string[];
  image: string;
  imageAlt: string;
  isPng: boolean;
  accordion?: F300Accordion[];
};

export const f300Intro = {
  title: "محصولات F300",
  text: [
    "در پارکینگهای بسته که امکان تهویه طبیعی میسر نیست، تهویه مکانیکی ضرورت می‌یابد. درهمین راستا سازمان آتش نشانی اقدام به تدوین ضوابطی تحت عنوان “ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود” نموده است که طبق بند 2-2 آن، کلیه ساختمانهایی که تعداد زیرزمینهای آنها 3طبقه و بیشتر باشد و یا مساحت ناخالص هرطبقه از زیرزمینهای آنها بیش از 500 متر مربع باشد، ملزم به اجرای شرایط این دستورالعمل می‌باشند.",
    "تهویه مکانیکی پارکینگ به 2 روش کانال کِشی و استفاده از جِت فَن میتواند انجام گیرد که امروزه استفاده از جِت فَن در اغلب پروژه‌ها بخاطر مزایای زیر رایج است.",
  ],
  benefits: [
    "حذف کانال در فضای پارکینگ",
    "امکان کاهش ارتفاع پارکینگ",
    "صرفه‌جویی در انرژی",
    "حذف نقاط کور تهویه‌نشده در سیستم کانال‌کِشی",
    "کنترل هوشمند",
    "کاهش هزینه‌ها در مدت زمانِ کوتاه (زمان بازگشت سرمایه)",
  ],
  image: "/images/pages/f300/hero.jpg",
};

export const f300Blocks: F300Block[] = [
  {
    id: "axial-jet",
    title: "محصولات F300 – جت فن آکسیال (Axial/Impulse Jet Fan)",
    intro: [
      "جِت فَن یک نوع فن است که به کمک آن هوای تازه تزریق شده بداخل پارکنیگ بصورت کامل به تمامی نقاط و زوایای پارکینگ رسیده و جریانی هارمونیک را بوجود می‌آورد تا درنهایت هوای آلوده به مونوکسید کربن بوسیله فَنهای تخلیه دود که بنام فَنهای تخلیه نامیده میشوند به خارج از پارکینگ هدایت و تخلیه شوند.",
      "جت فَنهای آکسیال یکطرفه بصورت تَک دُور یا دو دور مناسب برای هوای معمولی (تا ۵۵ درجه سانتیگراد) و یا مناسب برای محیطهای داغ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای دو ساعت.",
      "جِت فَنهای آکسیال دوطرفه بصورت تک دور یا دو دور مناسب برای هوای معمولی (تا ۵۵ درجه سانتیگراد) و یا مناسب برای محیطهای داغ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای ۲ ساعت.",
      "جت فنهای آکسیال بصورت مَکش از پشت و پرتاب از جلو می‌باشد این فنها دارای ۲ صداگیر بصورت استاندارد در عقب و جلو می‌باشد.",
      "جت فنهای آکسیال به نامهای داکت فَنها، فَنهای بین لوله‌ای و فنهای بین کانالی شناخته میشوند.",
    ],
    image: "/images/pages/f300/axial-jet.png",
    imageAlt: "جت فن آکسیال",
    isPng: true,
    accordion: [
      {
        title: "کاربرد",
        items: [
          "جِت فَنهای آکسیال سِری BLAUBERG Axis-Jet با هدف کلیِ تهویه پارکینگهای زیرزمینی، پارکینگهای بسته و نیمه‌باز و تهویه تونلها بعنوان بخشی از سیستم تخلیه دود طراحی شده اند.",
          "این جت فَنها جهت ایجاد جریان هوا با سرعت و فشار بالا طراحی شده اند.",
        ],
      },
      {
        title: "ساختار",
        items: [
          "جت فَنهای BLUABERG Axis-Jet ساخته شده از فولاد با پوشش پُلیمر و دارای طراحی لوله‌ای",
          "جت فَن‌ها دارای عایق صوتی از پشم سنگ (Silencer) در دو سر جِت فن",
          "بدنه دارای دمپر داخلی جهتِ حذف ارتعاشات موتور و پروانه",
          "مجهز به تیغه های هدایت جریانِ هوا جهت توزیع یک‌نواخت جریان هوا. (این مهم راندمان آیرودینامیکی جِت فَن را بصورت محسوس افزایش می‌دهد)",
        ],
      },
      {
        title: "مدل ها",
        items: [
          "یک‌جهته و یک‌سرعته (تیپ U)",
          "یک‌جهته دوسرعته ( تیپ U2)",
          "دوجهته تک‌سرعته (تیپ R)",
          "دوجهته دوسرعته (تیپ R2)",
          "قابلیت سفارش تمام مدلهای فوق با استانداردهای F300 و F400",
          "دارای گواهینامه BSI تا قطر 630 میلیمتر و تراست 332 نیوتن",
        ],
      },
      {
        title: "موتور (Engine)",
        items: [
          "موتور از نوع 3 فاز آسنکرون و نصب در داخل مَحفظه فن",
          "دارای درجه حفاظت IP55",
          "طراحی خاص موتور جهتِ تضمینِ عملکرد جِت فَن در زمان تخلیۀ دود در دوحالت یک‌جَهته و دوجَهته",
          "طراحیِ موتور جهت بهینه ترین عملکرد با ولتاژ 400 V و فرکانس 50 Hz",
        ],
      },
      {
        title: "ایمپلر",
        items: [
          "ایمپلر ساخته‌شده از آلومینیوم ریختگی بصورت استاتیکی و دینامیکی بالانس شده است.",
          "دارای ایمپلر دوجَهته در مدلهای دوجهته که عملکرد معکوس را بصورت صددرصد تضمین میکند.",
        ],
      },
      {
        title: "نصب",
        items: [
          "جت فَنهای BLAUBERG Axis-Jet برای نصب افقی در زیر سقف طراحی شده و با استفاده از تیغه های توزیعِ هوا به بهترین شکل جریان هوا را هدایت میکند.",
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: "centrifugal-jet",
    title: "محصولات F300 – جت فَن سانتریفیوژ (Centrifugal/Induction Jet Fan)",
    intro: [
      "جت‌فَن یک نوع فن است که به کمک آن هوای تازه تزریق‌شده بداخل پارکنیگ بصورت کامل به تمامی نقاط و زوایای پارکینگ رسیده و جریانی هارمونیک را بوجود می‌آورد تا در نهایت هوای آلوده به مونوکسید کربن بوسیله فنهای تخلیه دود که بنام فنهای تخلیه نامیده میشوند به خارج از پارکینگ هدایت و تخلیه شود.",
      "جت فنهای سانتریفیوژ بصورت تَک‌دُور و دو دُور مناسب برای هوای معمولی (تا ۵۵ درجه سانتیگراد) و یا مناسب برای محیطهای داغ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای دو ساعت.",
      "جت فنهای سانتریفیوژ بصورت مَکش از پایین و پرتاب از جلو می‌باشد. این فنها بدلیل صدای پایین تولید شده و احتیاج به صداگیر ندارند.",
    ],
    image: "/images/pages/f300/centrifugal-jet.png",
    imageAlt: "جت فن سانتریفیوژ",
    isPng: true,
    accordion: [
      {
        title: "کاربرد",
        items: [
          "جت فنهای سانتریفیوژ سری BLAUBERG Centro-Jet با هدف کلی تهویه پارکینگهای زیرزمینی، پارکینگهای بسته و نیمه‌باز و تهویه تونلها بعنوان بخشی از سیستم تخلیه دود طراحی شده.",
          "این جت فنها جهت ایجاد جریان هوا با سرعت و فشار بالا طراحی شده‌اند.",
        ],
      },
      {
        title: "ساختار",
        items: [
          "جت فنهای BLUABERG Centro-Jet ساخته‌شده از فولاد با پوشش پلیمر و دارای طراحی لوله‌ای",
          "جت فنها دارای عایق صوتی از پشم سنگ (Silencer) در دو سر جِت فن",
          "بدنه دارای دمپر داخلی جهت حذف ارتعاشات موتور و پروانه",
          "مجهز به تیغه های هدایت جریان هوا جهت توزیع یک‌نواخت جریان هوا. (این مهم راندمان آیرودینامیکی جت فن را بصورت محسوس افزایش می‌دهد.)",
        ],
      },
      {
        title: "مدل ها",
        items: [
          "یک جهته و یک سرعته (تیپ U)",
          "یک جهته دو سرعته (تیپ U2)",
          "قابلیت سفارش تمام مدلهای فوق با استانداردهای F300 و F400",
          "دارای گواهینامه BSI در ظرفیتهای 50، 75 و 100 نیوتن",
        ],
      },
      {
        title: "موتور",
        items: [
          "موتور از نوع سه فاز آسنکرون و نصب در داخل محفظه فن",
          "دارای درجه حفاظت IP55",
          "طراحی موتور جهت بهینه‌ترین عملکرد با ولتاژ 400 V و فرکانس 50 Hz",
        ],
      },
      {
        title: "ایمپلر",
        items: [
          "ایمپلر ساخته شده از آلومینیوم ریختگی بصورت استاتیکی و دینامیکی بالانس شده است",
        ],
      },
      {
        title: "نصب",
        items: [
          "جت فنهای BLAUBERG Centro-Jet برای نصب افقی در زیر سقف طراحی شده و با استفاده از تیغه های توزیع هوا به بهترین شکل جریان هوا را هدایت میکند.",
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: "fresh-air",
    title: "محصولات F300 – فن تامین هوای تازه (Axial Fresh Air Fan)",
    intro: [
      "غالبا در این سیستم از فنهای آکسیال فشار متوسط (تا ۱۰۰۰ پاسکال) استفاده میشود. این نوع فنها هوای تازه را برای هر طبقه از پارکینگ تامین می‌نمایند. محل جاگذاری فنها غالباً در هر طبقه و یا در ابتدای شفت ورود هوای تازه پارکینگ می‌باشد. بسته به نوع طراحی فنها میتوانند تَک دور و دو دور یا همراه با اینوِرتر باشد، از آنجا که این نوع فنها فقط با هوای تازه در تماس میباشند نیاز به مقاومت در برابر حرارت نداشته و حداکثر تا دمای ۵۵ درجه سانتیگراد را تحمل میکنند.",
    ],
    image: "/images/pages/f300/fresh-air.png",
    imageAlt: "فن تامین هوای تازه",
    isPng: true,
    accordion: [
      {
        title: "کاربرد",
        items: [
          "فنهای BLAUBERG Axis-P بعنوان بخشی از سیستم مدیریت دود جهت تامین هوای تازه پارکینگ و یا تامین فشار مثبت در سیستمهای فشار مثبت راه پله، لابیهای فشار مثبت و یا سیستم فشار مثبت آسانسور به کار میرود. این فنها در سیستم مدیریت دود برای جلوگیری از نفوذ دود به سایر فضاها، محافظت از انسانها در فضاهای امن و یا ایجاد مسیری عاری از دود برای آتش نشانان مورد استفاده قرار میگیرد.",
          "فنهای BLAUBERG Axis-P برای تهویه عمومی و تهویه صنعتی نیز راهکاری بسیار مناسب است.",
        ],
      },
      {
        title: "ساختار",
        items: [
          "فنهای BLUABERG Axis-P ساخته‌شده از فولاد و فلنچ های نورد شده جهت دستتیابی به حداکثر مقاومت مکانیکی است. در ساخت این فن حداقل فاصله بین ایمپلر و بدنه جهت دستیابی به حداکثر راندمان وجود دارد و جهت تعمیر و نگهداری از دریچه بازدید مناسب استفاده شده است.",
          "تمامی بدنه توسط پوشش مناسب جهت جلوگیری از خوردگی پوشش دهی شده.",
          "توانایی ایجاد جریان هوا تا دبی 113،000 متر مکعب بر ساعت",
        ],
      },
      {
        title: "مدل ها",
        items: [
          "یک سرعته (تیپ U)",
          "دو سرعته ( تیپ U2)",
          "قابلیت سفارش از قطر 350 تا 1250 میلیمتر",
        ],
      },
      {
        title: "موتور",
        items: [
          "موتور از نوع سه فاز آسنکرون در انواع 2، 4، 6 و 8 پل",
          "موتور با راندمان IE3",
          "دارای درجه حفاظت IP55",
          "طراحی موتور جهت بهینه‌ترین عملکرد با ولتاژ 400 V و فرکانس 50 Hz",
        ],
      },
      {
        title: "ایمپلر",
        items: [
          "بر مبنای نرخ جریان هوای درخواستی فنهای BLAUBERG Axis-P به 6 یا 8 پره با زاویه حمله 20 تا 50 درجه که قابلیت تغییر زاویه حمله بین 2.5 تا 5 درجه را دارد مجهز شود. این قابلیت تغییر زاویه حمله امکان تغییر ظرفیت فن را جهت دستیابی به نقطه کار دلخواه فراهم میکند.",
          "ساختار خاص ایمپلر فنهای BLAUBERG Axis-P قابلیت دستیابی به بالاترین راندمان فن درعین حال کمترین صدای ممکن را مهیا میکند.",
          "ایمپلر استفاده شده از دو نوع پلی آمید یا آلومینیوم ریختگی است.",
        ],
      },
      {
        title: "نصب",
        items: [
          "فنهای BLAUBERG Axis-P قابلیت نصب در هر سطح صاف و یا نصب عمودی در داخل شفت را دارا میباشد.",
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: "smoke-extract",
    title: "محصولات F300 – فن تخلیه دود (Axial Smoke Extraction Fan)",
    intro: [
      "فنهای تخلیه هوای پارکینگ از نوع فنهای آکسیال فشار متوسط (تا ۱۰۰۰ پاسکال) انتخاب میشوند. این فنها هوای آلوده همراه با CO را از هرطبقه از پارکینگ مَکش و از طریق شفت اختصاص‌یافته به تخلیه هوای پارکینگ به خارج از ساختمان منتقل میکنند. لازم بذکر است که شفت تخلیه هوای پارکینگ باید کاملاً ایزوله‌شده بوده به نحوی که هوای تخلیه‌شده امکان ورود بداخل ساختمان را نداشته باشد. این موضوع به علت وقوع آتش سوزی احتمالی در داخل پارکینگ در نظر گرفته میشود. به همین علت نیز این فنها می‌بایست قابلیت تخلیه هوا تا دمای ۳۰۰، ۴۰۰ یا ۶۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت دو ساعت را داشته باشند، بسته به نوع طراحی فنها میتوانند تَک‌دُور و یا دو دور یا همراه با اینوِرتِر انتخاب شوند.",
    ],
    image: "/images/pages/f300/smoke-extract.png",
    imageAlt: "فن تخلیه دود",
    isPng: true,
    accordion: [
      {
        title: "کاربرد",
        items: [
          "فنهای BLAUBERG Axis-FP بعنوان بخشی از سیستم مدیریت دود جهت تخلیه دود در مواقع حریق و یا تهویه معمولی در دیگر مواقع مورد استفاده قرار میگیرد.",
          "فنهای BLAUBERG Axis-FP دارای رنج مقاومت در برابر حرارت 300 یا 400 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت و قابلیت عملکرد در دمای 60- تا 50+ بصورت مداوم هستند.",
        ],
      },
      {
        title: "ساختار",
        items: [
          "فنهای BLUABERG Axis-FP شامل بدنه، ایمپلر و موتور هستند و ساخته‌شده از فولاد و فلنچ های نورد شده جهت دستتیابی به حداکثر مقاومت مکانیکی میباشد. در ساخت این فن حداقل فاصله بین ایمپلر و بدنه جهت دستیابی به حداکثر راندمان وجود دارد و جهت تعمیر و نگهداری از دریچه بازدید مناسب استفاده شده است.",
          "تمامی بدنه توسط پوشش مناسب جهت جلوگیری از خوردگی پوشش‌دهی شده.",
          "توانایی ایجاد جریان هوا تا دبی 114،000 متر مکعب بر ساعت",
        ],
      },
      {
        title: "مدل ها",
        items: [
          "یک سرعته (تیپ U)",
          "دو سرعته ( تیپ U2)",
          "قابلیت سفارش از قطر 350 تا 1250 میلیمتر",
        ],
      },
      {
        title: "موتور",
        items: [
          "موتور از نوع سه فاز آسنکرون در انواع 2، 4، 6 و 8 پل",
          "موتور با راندمان IE3",
          "دارای درجه حفاظت IP55",
          "طراحی موتور جهت بهینه‌ترین عملکرد با ولتاژ 400 V و فرکانس 50 Hz",
        ],
      },
      {
        title: "ایمپلر",
        items: [
          "بر مبنای نرخ جریانهای درخواستی فنهای BLAUBERG Axis-FP به 4، 6، 8، 10 و یا 12 پره با زاویه حمله 20 تا 50 درجه که قابلیت تغییر زاویه حمله بین 2.5 تا 5 درجه را دارد مجهز شود. این قابلیت تغییر زاویه حمله امکان تغییر ظرفیت فَن را جهت دستیابی به نقطه کار دلخواه فراهم میکند.",
          "ساختار خاص ایمپلر فَنهای BLAUBERG Axis-FP قابلیت دستیابی به بالاترین راندمان فَن در عین حال کمترین صدای ممکن را مهیا میکند.",
          "ایمپلر این فنها بصورت دینامیکی و استاتیکی بالانس شده، دارای وزن کم بوده که این مهم زمانِ راه‌اندازیِ فن را بصورت قابل توجهی کاهش میدهد.",
          "ایمپلر استفاده‌شده از نوع آلومینیوم ریختگی میباشد.",
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: "co-detection",
    title: "محصولات F300 – سیستم تشخیص مونوکسید کربن",
    intro: [
      "سیستم تشخیص دود شامل تعدادی از سنسور های مونوکسید کربن می‌باشد که به همراه سایر اجزا و قطعات سیستم تشخیص دود و همچنین در کنار تابلو برق، طراحی سیستم تهویه پارکینگ را هوشمند میسازد. وجود سیستم تشخیص دود به ما این امکان را میدهد تا از ظرفیت تهویه پارکینگ به میزان مورد نیاز استفاده نماییم. عدمِ وجود سیستم تشخیص دود بمعنی عدمِ کارکرد سیستم تهویه پارکینگ نیست بلکه امکان هوشمند بودن سیستم تهویه پارکنیگ را از بین میبرد.",
      "سنسور و ترنسمیتر دود برند SENSE",
      "تغذیه: 24VDC",
      "بازه اندازه گیری: (PPM) 50, 100, 300, 1000",
      "خروجی: 0-10 VDC, 0-5VDC, 4-20 mA",
      "دارای قابلیت سفارش همراه با LCD، Modbus RS485 و رله",
      "نصب سریع و آسان",
      "کاربرد: اندازه‌گیری سطح CO در پارکینگها و فضاهای کاربردی",
      "دقت عملکرد: حداقل %3",
      "گستره وسیعی از تجهیزات جانبی، دارای انواع دیواری و کانالی",
    ],
    image: "/images/pages/f300/co-detection.png",
    imageAlt: "سیستم تشخیص مونوکسید کربن",
    isPng: true,
  },
  {
    id: "control-panel",
    title: "محصولات F300 – تابلو برق و کنترل (MCC & PLC CONTROL PANEL)",
    intro: [
      "تابلو برقها در حقیقت مغز این سیستم بوده و براساس طراحی سیستم تهویه پارکینگ طراحی و ساخته میشوند. تابلو برقها با اتصال جِت فَنها، فَنهای تخلیه و تامین هوا و سیستم تشخیص دود به یکدیگر از یک طرف و در کل با امکان اتصال به سیستم BMS میتواند امکان نظارت بر نحوه کارکرد هر چه بهتر سیستم تهویه پارکینگ را برای کاربر فراهم کند.",
      "تابلو سیستمِ تخلیه دودِ پارکینگ از چند زیرسیستم متفاوت تشکیل شده.",
      "سیستم PLC که در حقیقت مغز و شاکله سیستم برق و کنترل می‌باشد و تمامی فرماندهی به محصولات مکانیکال از طریق PLC انجام میشود. در سیستم کنترل شرکت هواران از PLCهای سری Modicon برند اشنایدر استفاده می‌شود",
      "سیستم فرمان که شامل درایو ها و کنتاکتورها و رله ها بوده که ساختمان این سیستم وابسته به مختصات و مشخصات پروژه می‌باشد. در این خصوص کارشناسان شرکت هواران با برگزاری جلسات فنی با کارفرمای محترم نسبت به ارائه بهترین راهکار اقدام خواهد کرد و تجهیزات مورد استفاده در تابلو را مطابق با نیاز کارفرما از برند های زیمنس، اشنایدر، هیمل، آگر و دیگر برند های اورجینال بازار پیشنهاد خواهند داد.",
    ],
    image: "/images/pages/f300/control-panel.jpg",
    imageAlt: "تابلو برق و کنترل",
    isPng: false,
  },
  {
    id: "cfd",
    title: "محصولات F300 – دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)",
    intro: [
      "نمایشِ سیستم تخلیه دود توسط مدلسازی CFD انجام میگردد. مدلسازی دود تکنیکی برای شبیه‌سازی رفتار دود در آتش سوزی می‌باشد.",
      "در برخی از انواع ساختمان مثل یک مرکز خرید یا ساختمانی با یک آتریوم، مدلسازی دود ممکن است بعنوان بخشی از فرآیند طراحی استاندارد لازم باشد. در انواع دیگر، مدلسازی دود ممکن است بعنوان بخشی از توجیه مهندسی آتش برای یک ساختمان استفاده شود (مثلاً توجیه فواصل تردد بیش از الزامات مقرراتی).",
      "مدلسازی دود CFD رویکردی بسیار متفاوت است. اساس این تکنیک اینست که فضایی که مدل میشود، داخل برنامه کامپیوتری ساخته میشود، که در آن فضا به تعداد زیادی سلولهای منفرد تقسیم میشوند (بطور نمونه صدها هزار). سپس برنامه کامپیوتری قوانین بنیادی فیزیک و جریان سیال را برای آنالیز جریان هوا و دود میان هر سلول، برای کل دوره آتش سوزی به کار میبرد.",
    ],
    image: "/images/pages/f300/cfd.jpg",
    imageAlt: "دینامیک سیالات محاسباتی",
    isPng: false,
  },
];

